JP1 Version 11　JP1/Power Monitor

解説・手引・文法・操作書

3021-3-B28

前書き

対象製品

●JP1/Power Monitor（適用OS：Windows）

P-2A12-3LB4※ JP1/Power Monitor 11-00（適用OS：Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012）

●JP1/Power Monitor（適用OS：UNIX）

P-1M12-3LB1 JP1/Power Monitor 11-00（適用OS：AIX）

P-8112-3LB1 JP1/Power Monitor 11-00（適用OS：Linux 6（x64），Linux 7，Oracle Linux 6（x64），Oracle Linux 7，CentOS 6（x64），CentOS 7，SUSE Linux 12）

注※　この製品は日本語環境だけで動作する製品です。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，BladeSymphony，FLORA，JP1，ServerConductorは，（株）日立製作所の商標または登録商標です。

APCは，シュナイダーエレクトリックの商標または登録商標です。

Call-UPSは，シュナイダーエレクトリックの商標または登録商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft .NETは，お客様，情報，システムおよびデバイスを繋ぐソフトウェアです。

MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

MicrosoftおよびWindows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OpenViewは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

SUSEは，米国およびその他の国におけるSUSE LLCの登録商標または商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Hyper-V

Microsoft(R) Hyper-VTM

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Windows Server 2012

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2008 R2およびWindows Server 2012を総称して，Windowsと表記することがあります。

発行

2016年1月　3021-3-B28

著作権

Copyright (C) 2016, Hitachi, Ltd.

Copyright (C) 2016, Hitachi Solutions, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Power Monitorの機能，および操作方法を説明したものです。

対象読者

JP1/Power Monitorを使って，次のような運用をしたい方。

夜間業務などの無人環境でホストの電源をオン・オフする

実行中のジョブやプリンタの印字を終了してからホストの電源をオフにする

遠隔地にあるホストの電源を自動的にオン・オフする

遠隔地にあるホストの電源をオフにしてから自ホストの電源をオフにする

ホストの電源の運用状態を表示する

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは各OSに共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Power Monitorの製品概要および設定例について説明しています。

Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorでまとめて説明しています。

第2編　構築編

JP1/Power Monitorのシステム構成およびインストールとセットアップ方法について説明しています。

Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorで別々に説明しています。

第3編　運用・操作編

JP1/Power Monitorの操作方法について説明しています。

Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorで別々に説明しています。

第4編　リファレンス編

JP1/Power Monitorのウィンドウとダイアログボックス，ファイル，コマンド，イベント，およびメッセージについて説明しています。

ウィンドウおよびダイアログボックス，ファイルについては，Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorで別々に説明しています。

その他については，Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorでまとめて説明しています。

第5編　トラブルシューティング編

Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorのトラブルシューティングについて説明しています。

Windows版およびUNIX版JP1/Power Monitorで別々に説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別に，お読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

JP1/Power Monitorの概要について知りたい。

1章

JP1/Power Monitorの設定例について知りたい。

2章，3章

JP1/Power Monitorのシステム構成について知りたい。

4章

他プログラムとの連携について知りたい。

1章，4章，付録C

Windows版JP1/Power Monitorの操作手順について知りたい。

5章，7章，8章，9章，12章，13章，15章

UNIX版JP1/Power Monitorの操作手順について知りたい。

6章，7章，10章，11章，14章，15章

JP1/Power Monitorが送信するJP1イベントについて知りたい。

16章

障害発生時の原因と対処について知りたい。

17章，18章，19章

第1編　概要編

1　JP1/Power Monitorの概要

JP1/Power Monitorは，ホストを自動的に起動・終了するプログラムです。

この章では，JP1/Power Monitorの概要について説明します。

1.1　JP1/Power Monitorの特長

JP1/Power Monitorとは，自ホストや離れた場所にあるホストを自動的に起動・終了するプログラムです。JP1/Power Monitorは，次に示すような場合に利用できます。

夜間の業務などの無人環境でホストを自動的に起動・終了する

例えば，人のいない夜間，午前1時から午前3時まで給与計算などの業務をホストで処理している場合，午前1時にホストを起動し，処理が終わる午前3時にホストを終了するよう，あらかじめ設定しておけば，自動的にホストを起動・終了できます。この機能を使えば，夜間に人を常駐させないでホストの電源を管理できます。

離れた場所にあるホストを自動的に起動・終了する

例えば，別のフロアにあるホストを起動・終了したい場合，自ホストからそのホストを起動・終了できます。この機能を使えば，自ホストだけでなく，ネットワークで接続されたシステム全体のホストの起動・終了を管理できます。

異なるOSのホストが混在するシステムでホストの電源を一括して管理できる

JP1/Power Monitorは，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，AIX，およびLinuxのOSをサポートしています。そのため，異なるOSのホストが混在するシステムでも，ホストの起動・終了を管理できます。

ホストの電源の運用状態を表示する

離れた場所にあるホストが，稼働中なのか，終了処理中なのか，電源オフになっているのか，自ホストで表示できます。この機能を使えば，システム全体のホストの電源の運用状態を容易に確認できます。

実行中のジョブやプリンタの印字が終了してからホストを終了する

実行中のジョブやプリンタの印字の終了を待ってホストを終了できます。この機能を使えば，ジョブやプリンタの印字を確実に終了してからホストを終了できます。

1.2　JP1/Power Monitorの機能

ここでは，JP1/Power Monitorの機能について説明します。

1.2.1　自ホストを自動的に起動・終了できます

日時を決めて，自ホストを自動的に起動・終了できます。起動・終了する日時は，ファイルまたはWindows版ではカレンダー形式のGUIで設定できます。ホストの電源をオン・オフするには，JP1/Power Monitorのほかに，電源オン・オフできる機能を持ったホストを使うか，または電源制御装置をホストに接続する必要があります。電源オン・オフできる機能を持ったホストについても，ここでは「電源制御装置」と呼びます。

(1)　ホストを起動する

電源制御装置を使った運用の場合，設定された起動時刻になると，電源制御装置が電源をオンにして，ホストを起動する処理が始まります。ホストの電源がオンになり，OSが起動すると，Windows版ではJP1/Base Control Serviceサービス，UNIX版ではJP1/Power Monitorデーモン（スケジュール運転デーモン）およびJP1/Power Monitorのスケジュール運転プロセスが自動的に起動します。自ホストを起動する流れを次の図に示します。なお，ホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒1　自ホストを起動する流れ

(2)　ホストを終了する

設定された終了時刻になると，OSをシャットダウンしてから電源制御装置で電源をオフにする処理が始まります。

例として，プログラムのジョブの終了をホストの終了条件としている場合について説明します。終了時刻になると，JP1/Power Monitorは，ジョブの実行状況を一定の間隔で監視し始めます。ジョブの終了を確認すると，ホストの終了条件が成立したことになります。終了条件が成立すると，Windowsホストの場合はJP1/Base Control Serviceサービスを，UNIXホストの場合はJP1/Power Monitorデーモンを終了してからOSをシャットダウンします。その後，電源制御装置で電源をオフにします。ジョブの終了を待って自ホストを終了する流れを次の図に示します。なお，ホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒2　ジョブの終了を待って自ホストを終了する流れ

(3)　電源制御装置を使わない運用

電源制御装置を使わないで運用する場合，シャットダウンされたホストは，再起動するか，またはスタンバイ状態になります。電源オフまたはスタンバイ状態のホストは，自動的に起動できません。ホストを起動したい場合は，手動で起動してください。

1.2.2　他ホストを自動的に起動・終了できます

LANまたはWANで接続された他ホストを自動的に起動・終了できます。ホストの起動・終了を制御するホストを「マネージャーホスト」，制御されるホストを「エージェントホスト」と呼びます。エージェントホストを起動・終了する場合，コマンドやマネージャーホストのGUIで，ホストを起動・終了するスケジュールやホストの電源の状態を確認できます。

マネージャーホストは，次の二つの方法のどちらかを使って，エージェントホストを起動・終了します。

エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してホストを終了する

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する場合，マネージャーホストで，次の表に示すサービスまたはデーモンを起動させておく必要があります。

表1‒1　マネージャーホストで起動させておくサービスまたはデーモン

ホストのOS

サービスまたはデーモン

Windows

JP1/Base Eventサービス※

JP1/PW Manager Serviceサービス

UNIX

JP1/Base Eventサービス※

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

※マネージャホストとエージェントホストの通信でJP1/Baseイベントサービスに接続して，JP1イベントを使用しますので，必ず起動が必要です。

また，エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してホストを終了する場合，エージェントホストで，次の表に示すサービスまたはデーモンを起動させておく必要があります。

表1‒2　エージェントホストで起動させておくサービスまたはデーモン

ホストのOS

サービスまたはデーモン

Windows

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Base Eventサービス※

JP1/PW Agent Serviceサービス

UNIX

JP1/Base Eventサービス※

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

※マネージャホストとエージェントホストの通信でJP1/Baseイベントサービスに接続して，JP1イベントを使用しますので，必ず起動が必要です。

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してエージェントホストを起動・終了する場合は，エージェントホストでサービスまたはデーモンが起動しているかどうかに関係なく，起動・終了が実行されます。

次に，エージェントホストを終了させる二つの方法について説明します。

(1)　エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してホストを終了する

通常，ホストを終了する場合は，この方法を使います。具体的には，次のような処理をする場合，この方法でホストを制御します。それぞれの終了方法の違いについては，「1.2.4　いろいろな方法でホストを終了できます」を参照してください。

Windowsホストの計画終了

Windowsホストの強制終了

UNIXホストの監視終了

UNIXホストの制限終了

UNIXホストの強制終了

この方法でエージェントホストを起動・終了する処理の流れを次の図に示します。なお，エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒3　エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してホストを終了する流れ

(2)　エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了する

エージェントホストの電源をオンにしたい場合，およびエージェントホストを終了させたいがハングアップなどのため（1）の方法が使えない場合に，この方法を使用します。具体的には，次のような処理をする場合，この方法でホストを制御します。

電源オン

強制電源オフ

強制再起動

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では，使わないでください。

この方法でエージェントホストの電源をオン・オフする処理の流れを次の図に示します。なお，エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒4　エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストの電源をオン・オフする流れ

1.2.3　複数のホストを連動して起動・終了できます

1台のマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループとして設定し，一括して起動・終了できます。グループ化すると，マネージャーホストの起動・終了と連動して，複数のエージェントホストを起動・終了できます。グループ化の例を次の図に示します。なお，各エージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒5　グループ化の例

グループ化した場合，マネージャーホストを起動すると，グループの登録順にエージェントホストが起動します。エージェントホストが順番に起動する際，前のエージェントホストの起動が完了してから，次のホストの起動を開始するという設定ができます。グループ化してホストを起動する場合の流れを次の図に示します。

図1‒6　グループ化してホストを起動する流れ

グループ化してホストを終了する場合，マネージャーホストを計画終了または監視終了すると，グループ化したすべてのホストが連動して終了します。マネージャーホストを手動で終了した場合，制限終了した場合，および強制終了した場合は，エージェントホストは連動して終了しません。

終了時の処理の流れは，Windowsの場合とUNIXの場合で異なります。Windowsの場合の処理の流れの例を図1-7に，UNIXの場合の処理の流れの例を図1-8に示します。

図1‒7　グループ化してホストを終了する流れ（Windowsの場合）

Windowsの場合は，ジョブの終了などの終了条件が成立したあと，エージェントホストを終了します。エージェントホストがすべて終了してから，マネージャーホストをシャットダウンします。

マネージャーホストがWindowsの場合，グループ化したエージェントを起動時だけ連動させる運用もできます。

図1‒8　グループ化してホストを終了する流れ（UNIXの場合）

UNIXの場合は，監視終了を開始すると，まずエージェントホストを終了します。その後，マネージャーホストでジョブの終了などの終了条件成立を待って，マネージャーホストを終了します。監視終了の処理を始める前に，すべてのエージェントホストの終了を待つかどうかは，設定で決められます。

JP1/AJS3と連携している場合，pwajs2stp_grpコマンドを使うと，先にJP1/AJS3マネージャーを終了させることができます。pwajs2stp_grpコマンドについては，「11.3.2　JP1/AJS3と連携する場合」を参照してください。

マネージャーホストがUNIXの場合，グループ化したエージェントホストを起動時または終了時だけ連動させる運用もできます。

注意事項

グループ化した状態でマネージャーホストを計画終了または監視終了すると，グループ化したすべてのエージェントホストが連動して終了します。そのため，マネージャーホストの終了後の処理として，シャットダウン，電源オフ，または再起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して電源オフとなります。マネージャーホストを再起動した場合，エージェントホストは電源オフにしたあと，マネージャーの起動に連動して起動します。

グループ化した状態でマネージャーホストを手動または自動で起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して起動します。

グループ化する場合，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続してください。

マネージャーホストを再起動する，または終了してから起動するまでの間隔が短い場合，グループ化したエージェントホストは起動できないことがあります。原因としては，エージェントホストの終了に長時間かかること，および接続している電源制御装置のシャットダウン猶予時間が長いことが考えられます。このような環境でグループ化する場合は，マネージャーホストを再起動しないで，マネージャーホストが終了したあと十分な時間（グループ化するすべてのエージェントホストがシャットダウン完了する時間や，電源制御装置に設定している猶予時間以上の時間）をとってから起動するように設定してください。なお，電源制御装置のシャットダウン猶予時間については，電源制御装置のマニュアルを参照するか，または電源制御装置側へお問い合わせください。

1.2.4　いろいろな方法でホストを終了できます

ホストを終了する場合，幾つかの方法があります。Windowsホストの場合とUNIXホストの場合とで，その方法は異なります。それぞれの方法について説明します。

(1)　Windowsホストの終了方法

Windowsホストの場合，次のような方法でホストを終了できます。

計画終了

新たに実行するジョブを抑止し，実行中のジョブの終了を待ってからホストを終了します。

強制終了

実行中のジョブを中断してホストを終了します。

これらの終了方法では，シャットダウン後の処理を選べます。シャットダウン後の処理を次に示します。

電源オフ

OSをシャットダウンしたあと，電源制御装置を使ってホストの電源をオフにします。

再起動

ホストの電源はオンのままで，OSをシャットダウンしたあと，再起動します。

シャットダウンのまま

電源制御装置を使わないで終了処理をした場合，OSをシャットダウンしたあと，ホストはスタンバイ状態になります。

マネージャーホストでエージェントホストを終了する場合，計画終了，および強制終了のほかに，エージェントホストに接続された電源制御装置を使って，エージェントホストを強制電源オフ・強制再起動する方法もあります。

次に，それぞれの終了方法について説明します。

(a)　計画終了

計画終了とは，ジョブの終了などを終了条件として指定し，新たに実行するジョブを抑止してから，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

計画終了の流れを次の図に示します。

図1‒9　計画終了の流れ

例えば，ジョブ1は実行中，ジョブ2は実行待ち，ジョブ3はキューイングされようとしていたとき，計画終了を開始したとします。このような場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ3のキューイングを抑止して，ジョブ1，ジョブ2が終了するのを待ってからホストを終了します。

次の場合は，終了までの流れが異なります。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は，ジョブネットになります。終了までの流れは，jpwenvsetコマンドの-dオプションでの設定によって，次の二つのどちらかになります。

当日に実行予定のジョブすべての実行完了を待ってからJP1/AJS3を終了させ，その後ホストを終了する。

実行待ちのジョブネットの実行を抑止し，実行中のジョブネットの終了を待ってから，JP1/AJS3を終了させる。その後ホストを終了する。

詳細については，「15.　コマンド」の「jpwenvset（Windows限定）」を参照してください。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合

まず，実行待ちのジョブの実行を抑止して，実行中のジョブの終了を待ち，その後JP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

プリントジョブの終了を待つ場合

新たに実行するジョブを抑止できません。この場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ1，ジョブ2，ジョブ3が終了するのを待ってからホストを終了します。

(b)　強制終了

強制終了とは，実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。ホストの計画終了中に終了条件が成立せず，なかなかシャットダウンされない場合などに実行します。

強制終了の流れを次の図に示します。

図1‒10　強制終了の流れ

例えば，ジョブ1は実行中，ジョブ2は実行待ち，ジョブ3はキューイングされようとしていたとき，強制終了を開始したとします。このような場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ1の実行を中断してホストを終了します。

次の場合は，終了までの流れが異なります。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は，ジョブネットになります。ジョブネットの実行を中断し，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合

ジョブの実行を中断し，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

(c)　強制電源オフ・強制再起動

強制電源オフ・強制再起動とは，ホストのOSの状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて，強制的にエージェントホストを電源オフまたは再起動する方法です。エージェントホストがハングアップした場合や，エージェントホストの状態が不明な場合に実行します。

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しません。OSをシャットダウンしないでハードウェア的に電源を落とします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では，使わないでください。

(2)　UNIXホストの終了方法

UNIXホストの場合，次のような方法でホストを終了できます。

監視終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し，すべての終了条件が成立した場合にホストを終了します。

制限終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し，新たに実行するジョブを抑止した上で，すべての終了条件が成立した場合にホストを終了します。

強制終了

実行中のジョブを中断してホストを終了します。

UNIXホストの場合，これら三つの終了方法を組み合わせてホストで実行しているジョブを安全に段階的に終了したあとに，ホストをシャットダウンするという運用ができます。

各終了方法の関係と処理の流れを，次の図に示します。

図1‒11　UNIXホストの終了方法の関係と処理の流れ

これらの終了方法では，シャットダウン後の処理を選べます。シャットダウン後の処理を次に示します。

電源オフ

OSをシャットダウンしたあと，電源制御装置を使ってホストの電源をオフにします。

シングルユーザーモード

ホストをマルチユーザーモードからシングルユーザーモードに切り替えます。システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えられません。

再起動

ホストの電源はオンのままで，OSをシャットダウンしたあと，再起動します。

シャットダウンのまま

電源制御装置を使わないで終了処理をした場合，OSをシャットダウンしたあと，ホストはスタンバイ状態になります。

マネージャーホストでエージェントホストを終了する場合，監視終了，制限終了，および強制終了のほかに，エージェントホストに接続された電源制御装置を使って，エージェントホストを強制電源オフ・強制再起動する方法もあります。

次に，それぞれの終了方法について説明します。

(a)　監視終了

監視終了とは，ジョブの終了などを終了条件として指定し，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

監視終了の流れを次の図に示します。

図1‒12　監視終了の流れ

例えば，ジョブ1は，実行中，ジョブ2は，実行待ち，ジョブ3は，キューイングされようとしていたとき，監視終了を開始したとします。このような場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ1，ジョブ2，ジョブ3が終了するのを待ってからホストを終了します。

次の場合は，終了までの流れが異なります。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合

まず，その日実行予定のジョブネットがすべて終了するのを待ち，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合

まず，実行中のジョブが終了するのを待ち，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

(b)　制限終了

制限終了とは，ジョブの終了などを終了条件として指定し，新たに実行するジョブを抑止してから，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

制限終了の流れを次の図に示します。

図1‒13　制限終了の流れ

例えば，ジョブ1は，実行中，ジョブ2は，実行待ち，ジョブ3は，キューイングされようとしていたとき，制限終了を開始したとします。このような場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ3のキューイングを抑止して，ジョブ1，ジョブ2が終了するのを待ってからホストを終了します。

次の場合は，終了までの流れが異なります。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合

まず，実行待ちのジョブネットの実行を抑止して，実行中のジョブネットが終了するのを待ち，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合

まず，実行待ちのジョブの実行を抑止して，実行中のジョブが終了するのを待ち，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

(c)　強制終了

強制終了とは，実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。

強制終了の流れを次の図に示します。

図1‒14　強制終了の流れ

例えば，ジョブ1は，実行中，ジョブ2は，実行待ち，ジョブ3は，キューイングされようとしていたとき，強制終了を開始したとします。このような場合，JP1/Power Monitorは，ジョブ1の実行を中断してホストを終了します。

次の場合は，終了までの流れが異なります。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合

図の中の「ジョブ」は，ジョブネットになります。ジョブネットの実行を中断し，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合

ジョブの実行を中断し，さらにJP1/AJS3を終了させてからホストを終了します。

(d)　強制電源オフ・強制再起動

強制電源オフ・強制再起動とは，ホストのOSの状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて，強制的にエージェントホストを電源オフまたは再起動する方法です。エージェントホストがハングアップした場合や，エージェントホストの状態が不明な場合に実行します。

注意事項

強制電源オフまたは強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では，使わないでください。

1.2.5　起動・終了のスケジュールを設定できます

自ホストを起動・終了する場合，ホストを起動・終了するスケジュールを設定できます。設定した時刻になると，自動的にホストの電源を起動・終了できます。

また，スケジュールには，運休日を設定できます。運休日には，ホストを起動・終了するスケジュールを実行しません。ある日を運休日に設定すると，その日に設定されていたスケジュールは，無効になります。例えば，会社の休日にホストを使用しないという運用の場合に，会社の休日を運休日として設定できます。

運休日に設定されていても，自動的に電源をオフにはしません。運休日にマシンをオフにしたい場合は，前日に電源オフのスケジュールを設定しておいてください。

(1)　Windowsホストのスケジュールを設定する

Windowsホストでは，カレンダー形式のGUI，または運転スケジュール定義ファイルをインポートしてスケジュールを設定します。Windowsでのスケジュール設定の詳細については，「8.　自ホストの電源を制御する操作（Windowsホスト）」を参照してください。

(a)　カレンダー形式のGUIで設定する

日ごとまたは曜日ごとにスケジュールを設定します。Windowsホストで日ごとにスケジュールを設定する場合，当日から約1年先（翌年の当月より一つ前の月）までのスケジュールを設定できます。

また，曜日ごとに設定したスケジュール，および運休日の設定は，自動的に翌年以降に引き継がれます。

(b)　運転スケジュール定義ファイルをインポートして設定する

運転スケジュール定義ファイルに，月単位または年単位のスケジュール情報を設定し，インポートしてスケジュールを設定します。運転スケジュール定義ファイルは，エディターで編集できます。スケジュールの有効範囲は，当日から約1年先（翌年の当月より一つ前の月）までです。

(2)　UNIXホストのスケジュールを設定する

UNIXホストでは，運転スケジュール定義ファイルでスケジュールを設定します。設定方法によって，スケジュールの有効範囲が異なります。スケジュールを設定するには，次の三つの方法があります。

曜日単位でスケジュールを設定する

月単位でスケジュールを設定する

年単位でスケジュールを設定する

次にそれぞれの方法について説明します。なお，UNIXでのスケジュール設定の詳細については，「10.　自ホストの電源を制御する操作（UNIXホスト）」を参照してください。

(a)　曜日単位でスケジュールを設定する

曜日ごとにスケジュールを設定します。毎週月曜日の8:00にマシンを起動する，毎週金曜日の23:00に終了する，などの運用ができます。曜日単位でスケジュールを設定した場合，設定されたスケジュールは，翌年以降にも自動的に引き継がれます。毎年同じ曜日に同じスケジュールでホストが起動・終了されます。

(b)　月単位でスケジュールを設定する

毎年同じ月日に対してスケジュールを設定します。例えば，8月1日の6:00にホストを起動するスケジュールを月単位指定で設定した場合，翌年の8月1日も，2年後の8月1日も，同じ時刻にホストが起動します。

(c)　年単位でスケジュールを設定する

特定の年月日に対してスケジュールを設定します。年単位でスケジュールを設定した場合，設定したスケジュールは，翌年以降の同月日には適用されません。例えば，年単位指定で2002年8月1日にホストの起動時刻を設定した場合，そのスケジュールは，2003年8月1日には適用されません。

1.2.6　ホストの情報を画面で確認できます

Windowsホストで他ホストを起動・終了する場合，次のような情報をGUIで確認できます。

ホストを起動・終了する日時などのスケジュール

ホストが終了処理中か，停止中か，などホストの電源の運用状態

Windowsホストでホストの情報を確認するGUIの例を次の図に示します。

図1‒15　Windowsホストでホストの情報を確認するGUIの例

UNIXホストで他ホストを起動・終了する場合，次のような情報をファイルに出力して確認できます。

ホストを起動・終了する日時などのスケジュール

ホストが終了処理中か，停止中か，などホストの電源の運用状態

UNIXホストでホストの情報を確認するファイルの出力例を次に示します。

1.2.7　ファイルを退避・配布・回復できます

JP1/Power Monitorでは，自ホストのスケジュール情報などのファイルを退避，配布，および回復できます。Windowsホストでは，スケジュール情報を設定したファイルを，UNIXホストでは，ホストを起動・終了するための情報を設定した定義ファイルを退避，配布，および回復できます。

退避，配布および回復について次に説明します。

(1)　ファイルを退避する

自ホストのスケジュール情報などを設定したファイルを退避できます。UNIXホストの場合，スケジュール情報を設定したファイルだけでなく，ホストの情報を設定したほかのファイルも退避できます。

(2)　ファイルを配布する

スケジュール情報を他ホストに配布すると，複数のホストを同じスケジュールで運用できます。Windowsホストの場合は，JP1/NETM/DMまたはJP1/FTPを使って，退避したファイルを配布できます。UNIXホストの場合は，OSのファイル転送コマンドを使って，退避したファイルを配布できます。

(3)　ファイルを回復する

回復すると，退避したファイルのスケジュール情報などが有効になります。

1.2.8　起動・終了するときにユーザー独自の処理を実行できます（UNIXホスト限定）

ホストを起動・終了するときに，JP1/Power Monitorで提供されている終了方法とは別に，ユーザー独自の処理を実行できます。

例えば，ホストを起動したあと，特定のアプリケーションを起動させるとします。その場合，そのアプリケーションを起動させるコマンドを作成し，ホストが起動するときにそのコマンドを実行するよう，JP1/Power Monitorで設定します。

作成したこのコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザーコマンドについては，「6.1.10　自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してください。

1.2.9　IPv6環境で動作できます（Windowsホスト限定）

JP1/Power Monitorのマネージャーホスト・エージェントホスト間でIPv6アドレスを使用した通信ができる場合，JP1/Baseのイベントサービスを使用してマネージャーホストがエージェントホストを制御できます。

マネージャーホストのネットワーク設定がIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を設定したホストの場合には，それぞれのエージェントホストのネットワーク設定に合わせて通信を行います。

また，電源制御装置および電源制御装置の制御ソフトがIPv6に対応している場合は，JP1/Power Monitorから電源制御装置を制御できます。

IPv6環境で動作させるための詳細については，「付録E　IPv6環境の設定」を参照してください。

注意事項

電源制御装置および電源制御装置の制御ソフトがIPv6に対応しているかについては，各製品のメーカーにお問い合わせください。

IPv6通信ができるWindowsのバージョンについては，「4.1.1　前提OS」を参照してください。

1.3　他プログラムとの連携

ここでは，JP1/Power Monitorと他プログラムを連携してできる機能について説明します。

1.3.1　JP1/AJS3でホストを起動・終了できます

JP1/AJS3のジョブネットでJP1/Power Monitorのジョブを定義して，ホストを起動・終了できます。JP1/Power Monitorのジョブでホストを起動・終了するには，次の二つの方法があります。ジョブの設定方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3が組み込まれたホストを終了する

JP1/AJS3が組み込まれたホストから，別のホストを起動・終了する

次にそれぞれの方法について説明します。

(1)　JP1/AJS3が組み込まれたホストを終了する

JP1/Power MonitorとJP1/AJS3が組み込まれているホストを終了する場合は，自ホストを終了する機能を使います。

まず，JP1/AJS3 - Viewの画面で，終了するホスト名や日時などの情報をローカル電源制御ジョブに設定し，JP1/AJS3 - Managerにその処理を依頼します。JP1/AJS3 - Managerは，終了するホストにあるJP1/Power Monitorにジョブの実行を依頼します。

処理の流れを次の図に示します。なお，終了するホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒16　JP1/AJS3が組み込まれたホストを終了する

ホストを起動してから10分以内は，JP1/AJS3で定義したジョブによる終了要求が実行されません。JP1/AJS3で定義したローカル電源制御ジョブでホストを終了する場合，ホスト起動後10分以上待ってから実行してください。

(2)　JP1/AJS3が組み込まれたホストから，別のホストを起動・終了する

JP1/AJS3が組み込まれているホストをJP1/Power Monitorのマネージャーホストとして使用し，JP1/Power Monitorのエージェントホストを起動・終了します。まず，JP1/AJS3 - Viewの画面で，起動・終了するホスト名や日時などの情報をリモート電源制御ジョブに設定し，JP1/AJS3 - Managerにその処理を依頼します。JP1/AJS3 - Managerは，JP1/Power Monitorのマネージャーホストにジョブの実行を依頼します。そして，JP1/Power MonitorのマネージャーホストがJP1/Power Monitorのエージェントホストを起動・終了します。

JP1/AJS3が組み込まれたホストから別のホストを起動する場合，およびJP1/AJS3が組み込まれたホストから別のホストを終了する場合の処理の流れを次の図に示します。なお，JP1/Power Monitorのエージェントホストの電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒17　JP1/AJS3が組み込まれたホストから別のホストを起動する

図1‒18　JP1/AJS3が組み込まれたホストから別のホストを終了する

1.3.2　JP1/AJS3のジョブまたはジョブネットの終了を待ってからホストを終了できます

ホストを終了させる際に，JP1/AJS3のジョブまたはジョブネットの終了を待ってからホストを終了できます。JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合，ジョブネットの終了およびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。また，JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合，ジョブの終了およびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。

次の終了方法で，JP1/AJS3のジョブまたはジョブネットの終了を条件として設定できます。

Windowsホストの計画終了

UNIXホストの監視終了

UNIXホストの制限終了

1.3.3　クラスタシステムでJP1/Power Monitorのマネージャーを運用できます

クラスタシステムの論理ホスト上でJP1/Power Monitorのマネージャー機能を運用できます。

クラスタシステムとは，業務実行中の障害によって業務が中断しないように，複数のサーバシステムを準備しておき，一方のシステムで障害が発生したときに他方のシステムに業務を切り替えられるようにするシステムです。それぞれのシステムを「系」とも呼び，業務を実行中のシステムを実行「系」，実行系の障害時に業務を引き継げるよう待機しているシステムを待機「系」と呼びます。障害が発生したときに，業務を実行系から待機系に切り替えるため，クラスタシステムのことを「系切り替えシステム」とも呼びます。

(1)　クラスタシステムでの運用

JP1/Power Monitorでは，クラスタシステム上にマネージャーを配置し，エージェントを起動・終了させることができます。これによって，クラスタシステムで業務システムを運用する場合に，JP1/Power Monitorが動作している物理ホストを意識しないで，マネージャーを運用できます。

なお，JP1/Power Monitorのエージェント，および自ホストの電源を制御する機能はクラスタシステムに対応していません。

クラスタシステム上でJP1/Power Monitorのマネージャーを運用する場合の処理の流れを次の図に示します。なお，ホストP1の電源は電源制御装置から供給されています。

図1‒19　クラスタシステムでの処理の流れ

この構成では，論理ホスト上のJP1/AJS3が，アクションジョブでJP1/Power Monitorのマネージャーへ電源オフの処理を指示します。

JP1/AJS3とJP1/Power Monitorは共に論理ホストL1上にあるため，お互いが実行系・待機系のどちらのマシンで動作しているかを意識する必要がありません。また，JP1/Power Monitorのエージェントからは，マネージャーがL1という1台のホスト上で動作しているように見えるため，マネージャーの動作するホストを意識する必要がありません。

なお，電源制御装置を直接制御してエージェントの電源をオンにする場合は，物理ホスト上での運用と同じ方式で電源制御装置を操作します。そのため，リモート電源制御の方式が，各社が提供するリモート電源制御コマンドを使う方式の場合は，リモート電源制御コマンドを，各物理ホストの同じディレクトリに配置してください。

(2)　障害発生時の処理の流れ

論理ホスト上で障害が発生した場合の処理の流れを次の図に示します。

図1‒20　障害発生時の処理の流れ

実行系で稼働中のJP1/Power MonitorまたはほかのJP1プログラムに障害が発生した場合，クラスタソフトが，実行系サーバで動作しているJP1/AJS3，JP1/Power Monitor，およびJP1/Baseのサービス（デーモン）を停止します。その後，待機系サーバでJP1/Base，JP1/Power Monitor，およびJP1/AJS3のサービス（デーモン）を起動します。

実行系で動作しているJP1/Power Monitorは，エージェントホストの状態情報を共有ディスク上で管理しています。系切り替えが起こると，待機系で起動したJP1/Power Monitorが共有ディスクにアクセスし，共有ディスク上で管理されている情報を引き継ぎます。これによって，障害が発生しても運用を継続できます。

1.3.4　JP1/Baseのサービスの終了順序機能と連携できます（Windowsホスト限定）

JP1/Power Monitorでのホスト終了時，JP1/Baseのサービス終了順序機能と連携して，サービスを順序立てて終了できます。サービス終了順序機能についてはマニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

2　自ホストを起動・終了する場合の設定例

この章では，JP1/Power Monitorでスケジュールを設定して，WindowsおよびUNIXの自ホストを起動・終了する場合の設定例について説明します。

2.1　Windowsホストの設定例

JP1/Power MonitorでWindowsの自ホストの電源を制御する場合の設定例の概要について説明します。詳細な設定手順については，「5.　インストールとセットアップ（Windowsホスト）」を参照してください。

この設定例では，Windowsホストが，次の図のように設定されているものとします。

図2‒1　Windowsホストの電源を制御する構成例

また，図2-1の構成例を基にして，次のようなスケジュールで，Windowsホストを起動・終了します。スケジュールを次の表に示します。

表2‒1　Windowsホストの電源を運用するスケジュール

曜日

ホストの運転時間

電源投入時刻

計画終了開始時刻

強制終了開始時刻

月

9:00〜19:00

9:00

18:00

19:00

火

8:00〜19:00

8:00

18:00

19:00

水

8:00〜19:00

8:00

18:00

19:00

木

8:00〜19:00

8:00

18:00

19:00

金

8:00〜18:00

8:00

17:00

18:00

土

運休日

−

−

−

日

運休日

−

−

−

表2-1の内容に従って，Windowsホストでスケジュール情報を設定します。

2.1.1　スケジュールの設定

表2-1のスケジュールに従って，ホストを起動・終了する日時を設定します。設定する方法には，次の二つの方法があります。

GUI（Windows）で設定する

運転スケジュール定義ファイルで設定し，JP1/Power Monitorにインポートする

それぞれの手順を次に示します。

(1)　GUIで設定する

GUIでWindowsホストのスケジュールを設定する手順を説明します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。次のように設定します。

この設定例では，［使用プログラム名］で［SYSTEM MANAGER］を選択します。また，JP1/AJS3と連携して運用するので，［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］で［ジョブネットの終了を待つ］を選択します。物理ホスト上のJP1/AJS3を監視する場合は，［一覧］ボタンを使用しません。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

表2-1のスケジュールに従って，ホストを起動・終了する日時を設定していきます。

曜日の［月］を選択して［時刻設定］ボタンをクリックする。

［時刻設定］ダイアログボックスが表示されます。まず，月曜日の時刻を設定します。

［時刻］で時刻を設定し，［電源オン］，［電源オフ：強制終了］，または［電源オフ：計画終了］を選択する。

［追加］ボタンをクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに，次のように設定した時刻が表示されます。

［時刻設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了し，［カレンダー設定］ダイアログボックスに戻ります。時刻を設定した曜日が青く表示されます。

同じように火曜日から金曜日にも時刻を設定していきます。

火曜日から木曜日は，同じスケジュールなので，［Ctrl］キーを押しながら曜日の［火］，［水］，［木］を選択して［時刻設定］ボタンをクリックすれば，一度に時刻を設定できます。

また，運休日にする土曜日と日曜日には，何も設定しません。

これで，GUIでのスケジュールの設定は完了です。

(2)　運転スケジュール定義ファイルで設定し，JP1/Power Monitorにインポートする

運転スケジュール定義ファイルを使って，Windowsホストのスケジュールを設定する手順を説明します。運転スケジュール定義ファイルについては，「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

この設定例で使う運転スケジュール定義ファイルの名称を次に示します。

運転スケジュール定義ファイル

c:¥temp¥pwcal

次の手順で，スケジュール情報を設定します。

運転スケジュール定義ファイル「c:¥temp¥pwcal」をエディターで開く。

次のように，運転スケジュール定義ファイルにパラメーターを設定します。

火曜日から木曜日は，同じスケジュールでホストを運用するので，まとめて指定します。土曜日と日曜日は運休日のため，何も指定しない，または「電源投入」の個所に「holiday」と指定します。

書き換えた内容を保存して，エディターを終了する。

運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーにインポートする。

運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーにインポートするには，次の二つの方法があります。

jpwcalimpコマンドを実行する。

次のようにコマンドを実行します。

jpwcalimp -f c:¥temp¥pwcal

GUIの［カレンダー設定］ダイアログボックスの［インポート］ボタンをクリックする。

［ファイルのインポート］ダイアログボックスが表示されます。運転スケジュール定義ファイル名「c:¥temp¥pwcal」を入力します。

これで，運転スケジュール定義ファイルを使ったスケジュールの設定は完了です。

手順3でインポートする運転スケジュール定義ファイルには，次の運転スケジュールファイルを指定することができます。

エディターで編集した運転スケジュール定義ファイル

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイル

WindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーからエクスポートしたファイルをエディターで編集した運転スケジュール定義ファイル

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのインポートについては，「8.1.5　UNIXホストのスケジュール情報をWindowsホストで利用する」を参照してください。

WindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーからエクスポートした運転スケジュール定義ファイルの内容については，「8.1.6　Windowsホストのスケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。

2.1.2　スケジュールの確認

スケジュールが正しく設定されているかどうか確認します。Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダーの週間情報］を選択し，［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを表示してください。次のように，設定したスケジュールどおりに表示されているかどうか確認してください。

2.2　UNIXホストの設定例

JP1/Power MonitorでUNIXの自ホストの電源を制御する場合の設定例の概要について説明します。実際の設定手順については，「6.　インストールとセットアップ（UNIXホスト）」を参照してください。

この設定例では，UNIXホストが，次の図のように設定されているものとします。

図2‒2　UNIXホストの電源を制御する構成例

また，図2-2の構成例を基にして，次のようなスケジュールで，UNIXホストを起動・終了します。スケジュールを次の表に示します。

表2‒2　UNIXホストの電源を運用するスケジュール

曜日

ホストの運転時間

電源投入時刻

監視終了開始時刻

制限終了開始時刻

強制終了開始時刻

月

9:00〜19:00

9:00

18:00

18:30

19:00

火

8:00〜19:00

8:00

18:00

18:30

19:00

水

8:00〜19:00

8:00

18:00

18:30

19:00

木

8:00〜19:00

8:00

18:00

18:30

19:00

金

8:00〜18:00

8:00

17:00

17:30

18:00

土

運休日

−

−

−

−

日

運休日

−

−

−

−

設定には，構成定義ファイルと運転スケジュール定義ファイルを使います。この設定例で使う構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルの名称を次に示します。

構成定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/conf

運転スケジュール定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/schedule

このような内容に従って，UNIXホストでスケジュール情報を設定します。

2.2.1　スケジュールの設定

表2-2のスケジュールに従って，ホストを起動・終了する日時を設定します。ここでは，エディターを使って設定します。手順を次に示します。

自動起動用シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」をviなどのエディターで開く。

次のような，自動起動用シェルスクリプトファイルの内容が表示されます。

「LANG=」の前の「: #」を削除する。

コメントとして記述されていた「: #」の行を，OSから呼び出せるように設定します。

「LANG=」の部分に，イベントを解釈するときに使用する言語種別を設定する。

ここでは「ja_JP.UTF-8」を設定します。

「/usr/lib/jp1_aom/conf」の部分を，使用する構成定義ファイル名に書き換える。

ここでは，標準構成定義ファイルをそのまま使うので，「/usr/lib/jp1_aom/conf」のままとします。

書き換えた内容を保存して，エディターを終了する。

構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」をviなどのエディターで開く。

構成定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

schedule_fileパラメーターには，運転スケジュール定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/schedule」を指定します。

JP1/AJS3と連携して運用するので，restrict_ajs_exec_jobパラメーターには，「y」を指定します。

なお，シュナイダーエレクトリック社製の無停電電源装置（PowerChute Network Shutdownを使用）を制御する場合，alt_shutdown.apc_pcns.modelなどのサンプルファイルをリネームして/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリに格納し，jpw_set_upsparmコマンドでを無停電電源装置の情報を設定しておく必要があります。

書き換えた内容を保存して，エディターを終了する。

これで，構成定義ファイルの設定が完了します。

jaomcheccコマンドを実行する。

構成定義ファイルで設定した情報の妥当性をチェックします。次のようにコマンドを実行します。構成定義ファイルで設定した情報に誤りがあった場合，標準エラー出力ファイルにエラー情報が出力されます。

jaomchecc /usr/lib/jp1_aom/conf

運転スケジュール定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/schedule」をviなどのエディターで開く。

運転スケジュール定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

火曜日から木曜日は，同じスケジュールでホストを運用するので，まとめて設定します。土曜日と日曜日は，運休日なので，「電源投入」の個所に「holiday」と設定します。

構成定義ファイル名の位置には何も指定しません。これは，この設定例では，自動起動用シェルスクリプトファイルに設定した構成定義ファイル(/usr/lib/jp1_aom/conf)を使って運用するためです。

書き換えた内容を保存して，エディターを終了する。

ホストまたはJP1/Power Monitorを再起動する。

これで，スケジュールの設定は完了です。

2.2.2　スケジュールの確認

jaomchecsコマンドを実行して，運転スケジュール定義ファイルでスケジュールが正しく設定されているかどうか確認します。

次のようにコマンドを実行します。

jaomchecs -m00/07/02-00/07/08 /usr/lib/jp1_aom/schedule > /tmp/schedule

このコマンドを実行することで，2000年7月2日から2000年7月8日までのスケジュールをチェックできます。また，チェック結果がファイル「/tmp/schedule」に出力されます。ファイル「/tmp/schedule」の出力結果を次に示します。設定したスケジュールどおりに表示されているかどうか確認してください。

3　他ホストを起動・終了する場合の設定例

この章では，JP1/Power Monitorで他ホストを起動・終了する場合の設定例について説明します。

3.1　設定例の概要

JP1/Power Monitorで他ホストを制御する場合の設定例の概要について説明します。詳細な設定手順については，「5.　インストールとセットアップ（Windowsホスト）」および「6.　インストールとセットアップ（UNIXホスト）」を参照してください。

この設定例では，次の図のように設定されているものとします。

図3‒1　他ホストを制御する構成例

次に，マネージャーホストとエージェントホストで，それぞれの設定例について説明します。

3.2　エージェントホストの設定例

図3-1の構成例を基にして，WindowsホストHOST1およびUNIXホストHOST2を，WindowsホストMANAGERのエージェントホストとして設定する例を説明します。

3.2.1　エージェントホストの設定例（Windowsホスト）

WindowsホストHOST1で，WindowsホストMANAGERをホストHOST1のマネージャーホストとして設定します。設定手順を次に示します。なお，ホストHOST1では，電源制御装置の接続や必要なプログラムのセットアップがすでに完了しているものとします。

MANAGERのIPアドレスがHOST1で認識されているか確認する。

pingコマンドなどで，マネージャーホストMANAGERのIPアドレスがホストHOST1で認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合，ホストHOST1でWindowsのhostsファイルを開き，マネージャーホストMANAGERのホスト名およびIPアドレスを登録してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［マネージャーの設定］を選択する。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［マネージャー］の［設定］を選択する。

［ホスト名］に，ホスト名を入力する。

ここでは，「MANAGER」と入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが閉じます。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。ここでは，［使用プログラム名］に［SYSTEM MANAGER］を選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

［環境設定］ダイアログボックスが閉じます。

Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択する。

［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

JP1/Base Eventサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/Base Control ServiceサービスにJP1/Base Eventサービスが登録されている場合，この作業は，必要ありません。

JP1/PW Agent Serviceサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

エージェントホストを再起動する。

JP1/PW Agent Serviceサービスが自動的に起動します。これで，HOST1は，ホストMANAGERのエージェントホストに設定されます。

3.2.2　エージェントホストの設定例（UNIXホスト）

UNIXホストHOST2で，WindowsホストMANAGERをホストHOST2のマネージャーホストとして設定します。設定手順を次に示します。なお，ホストHOST2では，電源制御装置の接続や必要なプログラムのセットアップがすでに完了しているものとします。

MANAGERのIPアドレスがHOST2で認識されているか確認する。

pingコマンドなどで，マネージャーホストMANAGERのIPアドレスがホストHOST2で認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合，ホストHOST2でUNIXのhostsファイルを開き，マネージャーホストMANAGERのホスト名およびIPアドレスを登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf」をviなどのエディターで開く。

リモート電源連携構成定義ファイルで次のようにパラメーターを設定します。

agtdef /usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def
agtdb /usr/lib/jp1_aom/rpw/db
active y
timeout 60
manager MANAGER

「manager」には，マネージャーホストとなるホスト名「MANAGER」を指定します。

「active」は，「y」に書き換えてください。

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

あわせて，JP1/Base Eventサービスが自動起動に設定されているかどうか確認してください。これで，ホストHOST2は，ホストMANAGERのエージェントホストに設定されます。

3.3　マネージャーホストの設定例

図3-1の構成例を基にして，マネージャーホストMANAGERでホストHOST1およびホストHOST2をエージェントホストとして設定する例を説明します。手順を次に示します。

HOST1およびHOST2のIPアドレスがMANAGERで認識されているか確認する。

pingコマンドなどで，エージェントホストHOST1およびHOST2のIPアドレスがホストMANAGERで認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合，ホストMANAGERでWindowsのhostsファイルを開き，エージェントホストHOST1およびHOST2のホスト名およびIPアドレスを登録してください。

Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択する。

［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

JP1/PW Manager Serviceサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止している場合は，起動してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。この段階では，ホストMANAGERだけが表示されています。

［ホスト］−［エージェントホストの追加］を選択する。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。まず，HOST1をエージェントホストとして設定します。次のように設定します。

［ホスト名］に「HOST1」を，［電源制御装置］の［種別］に「SVP」を，［パスワード］にJP1/ServerConductorのマネージャーサービスにログインするためのアドミニストレーターのパスワードを設定します。また，［電源制御装置のアクセス方法］で［LAN］を選択し，［IPアドレス］にJP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストのIPアドレスを入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの表示領域に，設定したエージェントホストが追加されます。

次に，HOST2についても設定します。

［ホスト］−［エージェントホストの追加］を選択する。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。HOST2をエージェントホストとして設定します。次のように設定します。

［ホスト名］に「HOST2」を，［電源制御装置］の［種別］に「APC」を，［パスワード］にHOST2の電源制御装置に設定されているパスワードを設定します。パスワードを設定していない場合は，［パスワード］の入力は必要ありません。［電源制御装置のアクセス方法］で［LAN］を選択し，HOST2のSNMPアダプターに設定したIPアドレスを入力します。また，［コミュニティ名］に，SNMPアダプターに設定したコミュニティ名を入力します。

［OK］ボタンをクリックする。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの表示領域に，設定したエージェントホストが追加されます。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは，次のように表示されます。

3.4　グループの設定例

図3-1の構成例を基にして，マネージャーホストMANAGERのエージェントホストHOST1およびHOST2を，グループに登録する方法について説明します。手順を次に示します。

ホストMANAGERで，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［連動ホストの停止］で［停止を行う］を選択する。

起動だけマネージャーホストと連動させたい場合は，［行わない］を選択します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されているマネージャーホストを選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの［ホスト］−［エージェントホストの連動設定］を選択する。

［連動ホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。次のように設定します。

このように設定すると，ホストMANAGERの起動と連動して，HOST1，HOST2の順番にグループに登録されたエージェントホストが起動します。また，ホストMANAGERの計画終了と連動して，HOST1およびHOST2が強制終了されます。

［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了し，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに戻ります。

第2編　構築編

4　JP1/Power Monitorのシステム構成

この章では，JP1/Power Monitorの前提OS，およびシステム構成について説明します。

4.1　前提となる動作環境

JP1/Power Monitorを使用するために必要な動作環境について説明します。

4.1.1　前提OS

JP1/Power Monitorを利用するためには，次に示すOSのうち，どれか一つが必要です。

Windows

Windows Server 2008 R2，Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2

UNIX

AIX

Linux

注意事項

JP1/Power MonitorがIPv6環境をサポートするOSは，Windows Server 2008 R2以降です。

4.1.2　前提プログラム

JP1/Power Monitorを利用するためには，前提としてJP1/Base 11-00以降※のプログラムが必要になります。

注※

JP1/Base 12-00以降のバージョンはサポート対象外です。

4.2　基本のシステム構成

ここでは，JP1/Power Monitorを使ってホストの電源をオン・オフする場合のシステム構成の例について説明します。

4.2.1　自ホストを起動・終了する場合のシステム構成

JP1/Power Monitorで自ホストを起動・終了する場合のシステム構成について説明します。

JP1/Power Monitorで自ホストを起動・終了する場合，JP1/Power Monitorのほかに，前提プログラムとしてJP1/Baseが必要です。また，自ホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

JP1/Power Monitorと電源制御装置を使って自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。

図4‒1　自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例

4.2.2　他ホストを起動・終了する場合のシステム構成

JP1/Power Monitorで他ホストを起動・終了する場合のシステム構成について説明します。

JP1/Power Monitorで他ホストを起動・終了する場合，JP1/Power Monitorのほかに，前提プログラムとしてJP1/Baseが必要です。また，マネージャーホストでエージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置をエージェントホストに接続するか，AMTおよびWake on LANの機能があるエージェントホストを使用する必要があります。

WindowsのマネージャーホストでUNIXのエージェントホストを起動・終了できます。逆に，UNIXのマネージャーホストでWindowsのエージェントホストを起動・終了することもできます。

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。

図4‒2　他ホストを起動・終了する場合のシステム構成例（1）

図4‒3　他ホストを起動・終了する場合のシステム構成例（2）

4.2.3　電源制御装置を使わない場合のシステム構成

ホストの電源はオンのままで，OSの再起動またはシャットダウンだけでホストを運用したい場合，電源制御装置は必要ありません。JP1/Power Monitorのほかに，前提プログラムとしてJP1/Baseが必要です。

また，エージェントホストの電源はオンのままで，OSの再起動またはシャットダウンだけでエージェントホストを運用したい場合も，電源制御装置は必要ありません。

4.3　他プログラムと連携する場合のシステム構成

ここでは，他プログラムとJP1/Power Monitorを連携する場合のシステム構成の例について説明します。

4.3.1　JP1/AJS3と連携する場合のシステム構成

JP1/Power Monitorと連携してJP1/AJS3を利用する場合，JP1/AJS3 - Manager，JP1/AJS3 - Agent，およびJP1/AJS3 - Viewを使用します。また，JP1/AJS3 - Manager，およびJP1/AJS3 - Agentの前提プログラムとしてJP1/Baseが必要です。JP1/AJS3の電源制御ジョブを実行するJP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agentのホストには，JP1/Power Monitorをインストールする必要があります。

なお，電源制御ジョブは，システム操作権限を持つユーザー，またはスーパーユーザーで実行してください。

JP1/AJS3と連携して，自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。

図4‒4　JP1/AJS3と連携して自ホストを起動・終了する場合のシステム構成例

JP1/AJS3と連携して，JP1/Power Monitorのエージェントホストを起動・終了する場合のシステム構成例を次の図に示します。なお，JP1/AJS3 - ManagerをJP1/Power Monitorのエージェントホストにインストールした場合，JP1/Power Monitorのエージェントホストの電源をオフにすると，そのJP1/AJS3 - Managerを使ったJP1/AJS3の運用ができなくなります。システム構築時にはご注意ください。

リモート電源制御ジョブの設定で，次回電源投入時刻はジョブが実行されるホストの実行ユーザーのタイムゾーンで指定された時刻として動作します。

図4‒5　JP1/AJS3と連携して他ホストを起動・終了する場合のシステム構成例

4.3.2　クラスタシステムで運用する場合のシステム構成

JP1/Power Monitorのマネージャーをクラスタシステムで運用する場合，実行系と待機系にJP1/Power Monitor，およびJP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールする必要があります。また，クラスタソフトのインストールも必要です。前提ソフトのJP1/Base，およびJP1/AJS3などのJP1/Power Monitorと連携するプログラムは，JP1/Power Monitorと同じ論理ホスト上で動作させます。ただし，電源装置を制御するソフトウェアは物理ホスト上に配置します。電源装置を制御するソフトウェアは，各物理ホストで同じディレクトリに配置してください。

次の図では，JP1/Power MonitorとJP1/AJS3をクラスタシステムで運用する場合の構成例を示します。

図4‒6　クラスタシステムで運用する場合のシステム構成例

4.3.3　IPv6環境を使用する場合のシステム構成

JP1/Power Monitorのマネージャーとエージェント，またはマネージャーとUPSを接続するネットワーク環境がIPv6の場合の構成例を次の図に示します。

なお，ここではマネージャーがIPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を設定したホストの場合を示します。

図4‒7　ネットワーク環境がIPv6を使用する場合のシステム構成例

5　インストールとセットアップ（Windowsホスト）

この章では，Windows版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。

5.1　自ホストを起動・終了する場合

ここでは，自ホストを起動・終了する場合のWindows版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。インストールとセットアップをするには，次の権限が必要です。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザー

自ホスト電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

電源制御装置固有のセットアップ方法については，「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

自ホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合，電源制御装置は不要です。

JP1/Power Monitorを新規インストールした場合は，電源制御装置を使わないで自ホストをシャットダウンする設定となっています。必要に応じて設定を変更してください。

5.1.1　設定の流れ

自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。

図5‒1　自ホストを制御する場合の設定の流れ

各手順について，次に説明します。

5.1.2　前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorを使って自ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1)　前提ソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorの前提ソフトウェアとして，JP1/Baseが必要です。

また，ほかのプログラムと連携するためには，それぞれ次の表に示すソフトウェアが必要です。「自ホスト以外のホスト」とは，自ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストのことです。

表5‒1　ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

連携するプログラム

ソフトウェアを

インストールするホスト

必要なソフトウェア

JP1/AJS3

自ホスト（JP1/AJS3の電源制御ジョブを実行するホスト）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

JP1/AJS3 - Manager

またはJP1/AJS3 - Agent

自ホスト以外のホスト（JP1/AJS3マネージャーホスト）

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager

自ホスト以外のホスト（JP1/AJS3 - Viewホスト）

JP1/AJS3 - View

(2)　電源制御装置を確認する

自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合は，電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

自ホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合は，電源制御装置は不要です。

ハードウェアの構成によって，必要なソフトウェアが異なります。自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェアは「表5-4　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を参照してください。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

5.1.3　電源制御装置を設定する

電源制御装置を使用して自ホストの電源をオン・オフする場合，ホストに電源制御装置を設定します。電源制御装置を使用しない場合は設定する必要はありません。

電源制御装置の設定方法は「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

注意事項

各電源制御装置で，シャットダウンに掛かる時間より長い時間を，猶予時間として設定してください。まず，ホストの終了処理を開始してからOSのシャットダウンが完了するまでの時間を調査し，それより長い時間を，猶予時間として設定します。シャットダウンに掛かる時間より猶予時間が短い場合，OSがシャットダウンする前にホストの電源がオフになり，ハードディスクに障害を引き起こす可能性があります。

5.1.4　電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合，JP1/Power Monitorと連携できるように，電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要があります。電源制御装置を使用しない場合は作成する必要はありません。

「表5-4　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で，電源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合，次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドを作成してください。

電源制御装置を使って自ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および形式を説明します。コマンドを作成する場合は，この仕様に従って作成してください。なお，コマンドの記述形式については，「15.　コマンド」を参照してください。

形式

コマンド名称 ［-O 次回電源投入時刻］

「コマンド名称」には，任意の半角英数字を指定します。

機能

ホストを終了するときに，次回，ホストの電源をオンにする時刻を指定します。

引数

-O 次回電源投入時刻

ホストを計画終了または強制終了したあと，次回，ここで指定した時刻に電源をオンにします。「-O」は，大文字で指定してください。

次回電源投入時刻は，「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば，2015年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合，「2015/07/31.08:30」と指定します。「年」は，4バイトの数値で，「年」以外は，2バイトの数値で指定します。

この引数を省略した場合は，電源制御装置に対して次回電源投入時刻を設定しないでください。

注意事項

コマンドの実行中は，画面に表示されないので，キーボードやマウスからユーザーが入力できないようにコマンドを作成してください。

コマンドを実行するときに，メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので，コマンドを実行した結果は，戻り値で示すように作成してください。

コマンドをシステムドライブ¥Program Filesフォルダ以下，またはWindowsシステムフォルダ¥system32フォルダ以下に置かないでください。

戻り値

0（正常終了）

コマンドが正常終了しました。

0以外

エラーが発生しました。

0以外の戻り値は，必要に応じて任意に作成してください。

使用例

作成したC:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥UPS¥COMMON.EXEコマンドで2015年6月1日午前8時30分にホストを起動する場合。

"C:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥UPS¥COMMON.EXE" -O 2015/06/01.08:30

5.1.5　JP1/Baseのインストールとセットアップをする

JP1/Baseをインストールして，次の設定をします。JP1/Baseのインストール方法および設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。

ホストを計画終了する際，起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。また，起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると，ホストを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホストをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Baseの起動順序定義ファイルにJP1/Power Monitorのサービスを設定する場合，JP1/Power Monitorのサービス（JP1/PW Manager Serviceサービス，JP1/PW Agent Serviceサービス）およびJP1/Base Eventサービスに対してStop Command=パラメーターを設定しないでください。

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定する。

JP1/BaseのイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定する。

JP1/Base Control Serviceサービスが自動起動になっていることを確認する。

JP1/Power Monitorの自ホストの電源を制御するプロセスは，JP1/Base Control Serviceサービスから起動されます。JP1/Power Monitorが正常に動作するためには，JP1/Base Control Serviceサービスの起動方法が自動起動に設定されていることが必要です。

なお，JP1/Base Control Serviceは，［サービス］ダイアログボックスで次のように設定してください。

［ログオン］設定をデフォルトの［ローカル システム アカウント］のまま変更しない。

［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れない。

設定を変更すると，サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

5.1.6　JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールする

JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールします。インストール方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合，連携する論理ホストを指定してjpwconfigsetコマンドを実行します。jpwconfigsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwconfigset（Windows限定）」を参照してください。

JP1/AJS3と連携する場合，［サービス］ダイアログボックスでのJP1/AJS3の各サービスは，次のどちらかにしてください。

［ログオン］設定をデフォルトの［ローカル システム アカウント］のまま運用する。

［ログオン］設定に［アカウント］を指定する場合は，［アカウント］にはAdministrators権限のあるユーザーを指定する。

また，［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

なお，ローカル電源制御ジョブおよびリモート電源制御ジョブの実行には次の実行権限が必要です。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）※

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザー

「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にすることで，Administratorsグループでも電源制御ジョブを実行できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」を参照してください。

5.1.7　JP1/Power Monitorをインストールする

自ホストにJP1/Power Monitorをインストールします。JP1/Power Monitorをインストールする前に，JP1の各サービスは，停止してください。

JP1/Power Monitorのインストール手順を次に示します。

システムにログオンする。

ドライブにJP1/Power Monitorの提供媒体をセットする。

インストールプログラムの初期画面が表示されます。インストールプログラムの指示に従って，JP1/Power Monitorをインストールしてください。

インストールが完了したあと，Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］に，［JP1_Power Monitor］プログラムグループが作成されていることを確認する。

注意事項

JP1/Power Monitorのバージョンアップインストールをする場合，JP1の各サービスは必ず停止してください。

5.1.8　JP1/Power Monitorのセットアップをする

自ホストを起動・終了するときのセットアップをします。次の手順でセットアップをしてください。

ホストを制御するコマンドを設定する。

電源制御装置を使用してホストを制御するコマンド，または電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定します。

使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

JP1/Power Monitorの新規インストール直後は，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］に，電源制御装置を使用しないで自ホストをシャットダウンするバッチファイル「jpwshutdown_exec.bat」が設定されています。電源制御装置を使用する場合は，「jpwshutdown_exec.bat」の設定を解除して，目的のコマンドを設定してください。

なお，「jpwshutdown_exec.bat」のファイル内容は変更しないでください。変更する場合はバッチファイルをコピーして使用してください。

(1)　ホストを制御するコマンドを設定する

(a)　電源制御装置を使用してホストを制御するコマンドを設定する

JP1/ServerCondictorと連携する場合，またはシュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSと連携する場合は電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要はありません。それ以外の電源制御装置を使って，ホストの電源をオン・オフする場合は，JP1/Power Monitorで電源制御装置を制御するコマンドを次の手順でセットアップをしてください。

電源制御装置を制御するコマンドの設定手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

制御コマンドなどの情報を設定する。

設定項目の詳細は，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。設定内容は使用する電源制御装置で異なります。詳細は「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定する

コマンドの設定手順を次に示します。

バッチファイルを作成する。

バッチファイルは「15.　コマンド」の「jpwshutdown」の使用例を参考に作成してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

制御コマンドなどの情報を設定する。

［定義設定位置］は任意です。また，［自ホスト電源制御コマンド］で，作成したバッチファイルをフルパス名で指定します。その他の設定項目については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(2)　使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

自ホストを制御するプログラム名，およびホストを計画終了する場合のオプションを設定します。設定するには，次の二つの方法があります。

［環境設定］ダイアログボックスで設定する。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択し，［環境設定］ダイアログボックスを表示させて設定します。［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］では，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］で設定した名称を選択してください。その他の設定項目については，「12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

jpwenvsetコマンドを実行する。

jpwenvsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwenvset（Windows限定）」を参照してください。jpwenvsetコマンドで設定した場合，設定を有効にするためには，ホストを再起動する必要があります。

5.1.9　動作を確認する

電源制御装置を使用している場合と，使用していない場合で，確認方法が異なります。

(1)　電源制御装置を使用してホストを制御する場合の確認方法

必要なハードウェアおよびソフトウェアを組み込み，環境設定をしたあと，ホストの電源のオフ・オンが正常に実行できるか，次の手順で確認してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

当月のカレンダーを表示した［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

カレンダーからホストを起動・終了する日付または曜日を選択する。

次のどちらかの方法で［時刻設定］ダイアログボックスを表示する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

選択した日付または曜日をダブルクリックする。

［時刻設定］ダイアログボックスの［時刻］で，電源オフする時刻を設定して［電源オフ：強制終了］を選択する。

［追加］をクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに電源オフする時刻が表示されます。

［時刻］で電源オンする時刻を設定して［電源オン］を選択する。

電源オフに設定した時間から15分以上間隔をとって時刻を設定してください。

［追加］ボタンをクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに設定した時刻が表示されます。

［時刻設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了して，［カレンダー設定］ダイアログボックスに戻ります。［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，時刻を設定した日付や曜日が青く表示されます。

設定した時刻に，電源がオフ・オンされるか確認してください。

(2)　電源制御装置を使用しないでホストを制御する場合の確認方法

環境設定をしたあと，ホストの電源がjpwshutdownコマンドの引数に指定した動作となるか，次の手順で確認してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

当月のカレンダーを表示した［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

カレンダーからホストを制御する日付または曜日を選択する。

次のどちらかの方法でまたはダイアログボックスを表示する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

選択した日付または曜日をダブルクリックする。

［時刻設定］ダイアログボックスの［時刻］で，電源オフする時刻を設定して［電源オフ：強制終了］を選択する。

［追加］をクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに電源オフする時刻が表示されます。

［時刻設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了して，［カレンダー設定］ダイアログボックスに戻ります。［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，時刻を設定した日付や曜日が青く表示されます。

設定した時刻に，jpwshutdownコマンドの引数に指定した動作となるか確認してください。

5.2　他ホストを起動・終了する場合

他ホストを起動・終了する場合のWindows版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。インストールとセットアップをするには，次の権限が必要です。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）の実行権限

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザーの実行権限

エージェントホストを起動するには，エージェントホストに電源制御装置が必要です。

電源制御装置固有のセットアップ方法については，「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

エージェントホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合，電源制御装置は不要です。

JP1/Power Monitorを新規インストールした場合は，電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了するための設定となっています。必要に応じて設定を変更してください。

5.2.1　設定の流れ

マネージャーホストとエージェントホストで，設定の流れが異なります。

(1)　マネージャーホストの設定の流れ

マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。

図5‒2　他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定の流れ

(2)　エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図5‒3　他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定の流れ

エージェントホストがUNIXの場合は，「6.2.1(2)　エージェントホストの設定の流れ」を参照してください。

各手順について，次に説明します。

5.2.2　前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorを使って他ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1)　前提ソフトウェアを確認する

前提ソフトウェアとして，マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Power MonitorおよびJP1/Baseが必要です。

また，ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェアを次の表に示します。

表5‒2　ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

連携するプログラム

ソフトウェアを

インストールするホスト

必要なソフトウェア

JP1/AJS3

マネージャーホスト（JP1/AJS3の電源制御ジョブを実行するホスト）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

JP1/AJS3 - Manager

またはJP1/AJS3 - Agent

エージェントホスト

JP1/Base

JP1/Power Monitor

それ以外のホスト※（JP1/AJS3マネージャーホスト）

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager

それ以外のホスト※（JP1/AJS3 - Viewホスト）

JP1/AJS3 - View

注※

ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストです。ソフトウェアによっては，マネージャーホストと同じホストでもかまいません。

JP1/AJS3 - ManagerをJP1/Power Monitorのエージェントホストにインストールした場合，JP1/Power Monitorのエージェントホストの電源をオフにすると，そのJP1/AJS3 - Managerを使ったJP1/AJS3の運用ができなくなります。JP1/AJS3 - Managerは，JP1/Power Monitorのマネージャーホストで運用することをお勧めします。

(2)　電源制御装置を確認する

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置をエージェントホストに接続する必要があります。

エージェントホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合は，電源制御装置は不要です。

エージェントホストのハードウェアの構成によって，マネージャーホストおよびエージェントホストに必要なソフトウェアが異なります。

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするのに必要なハードウェアおよびソフトウェアは「表5-4　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を参照してください。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

注意事項

エージェントホストがUNIXの場合，使用できる電源制御装置がOSによって異なります。エージェントホストがUNIXの場合に使用できる電源制御装置については，「6.1.2(2)　電源制御装置を確認する」を参照してください。

5.2.3　電源制御装置を設定する

Windowsの他ホストの電源をオン・オフする場合，エージェントホストに電源制御装置を設定します。電源制御装置の設定方法は「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。電源制御装置を使用しない場合は設定する必要はありません。

マネージャーホストとエージェントホストで必要な設定をしたあと，エージェントホストのJP1/Power Monitorで，エージェントホストの電源をオン・オフできるか確認してください。確認方法については，「5.2.11　動作を確認する」を参照してください。

注意事項

各電源制御装置で，シャットダウンに掛かる時間より長い時間を，猶予時間として設定してください。まず，ホストの終了処理を開始してからOSのシャットダウンが完了するまでの時間を調査し，それより長い時間を，猶予時間として設定します。シャットダウンに掛かる時間より猶予時間が短い場合，OSがシャットダウンする前にホストの電源がオフになり，ハードディスクに障害を引き起こす可能性があります。

5.2.4　電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合，JP1/Power Monitorと連携できるように，マネージャーホストでエージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要があります。電源制御装置を使用しない場合は作成する必要はありません。

「表5-4　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で，電源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合，次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドをマネージャーホストで作成してください。エージェントホストでエージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドの作成方法については，「5.1.4　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

電源制御装置を使って他ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および形式を説明します。コマンドを作成する場合は，この仕様に従って作成してください。なお，コマンドの記述形式については，「15.　コマンド」を参照してください。

形式

コマンド名称 ｛-r | -o | -f｝
             ｛-h IPアドレス | -h 電話番号 -C COMポート番号｝
             ［-p パスワードまたはコミュニティ名］
             ［-O 次回電源投入時刻］
             ［-c チャネル番号］

「コマンド名称」には任意の半角英数字を指定します。

{ -r | -o | -f }は，この中から一つ以上を必ず指定します。

{ -h IPアドレス | -h 電話番号 -C COMポート番号}は，この中からいずれかを必ず指定します。

機能

他ホストの強制再起動，強制電源オン，および強制電源オフを実行します。

引数

-r

ホストを強制再起動します。

-o

ホストを強制電源オンします。

-f

ホストを強制電源オフします。

-h IPアドレス または -h 電話番号 -C COMポート番号

エージェントホストに接続された電源制御装置のIPアドレスを指定します。この引数は，省略できません。使用する電源制御装置によっては，電話番号を指定することもできます。

電話番号を指定する場合は，COMポート番号を必ず指定します。「-C」は，大文字で指定してください。

指定できるIPアドレスの形式は次のとおりです。

IPv4アドレス：x.x.x.x（x：0〜255）

IPv6アドレス：y:y:y:y:y:y:y:y（y：0〜ffff）

指定できる電話番号の形式は次のとおりです。

指定可能な文字：半角数字と半角の「＃」「＊」「−」「，」で指定します。

文字数：半角換算の50文字以内で指定します。

指定できるCOMポート番号の形式は次のとおりです。

指定可能な文字：半角数字の1〜256で指定します。

-p パスワードまたはコミュニティ名

SNMPアダプターで電源制御装置を制御する場合

コミュニティ名を8文字以内で必ず指定します。

電源制御装置にパスワードを設定して制御する場合

必要に応じて，パスワードを20文字以内で指定します。

-O 次回電源投入時刻

ホストを強制電源オフしたあと，次回，ここで指定した時刻に電源をオンにします。「-O」は，大文字で指定してください。

次回電源投入時刻は，「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば，2015年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合，「2015/07/31.08:30」と指定します。「年」は，4バイトの数値で，「年」以外は，2バイトの数値で指定します。

この引数は，オプション-oまたは-fを指定した場合だけ有効になります。ただし，使用する電源制御装置が，ホストを強制電源オンまたは強制電源オフするときに，次回電源投入時刻を設定できない仕様の場合，ここで指定した時刻は，無効になります。

-c チャネル番号

電源制御装置を制御する出力チャネルまたは機器が複数ある場合に，制御したい出力チャネルまたは機器の番号を0〜9999の数値で指定します。

この引数を省略した場合，接続されている電源制御装置全体を制御します。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

4

コマンドが正常終了しました。ただし，設定が無視された引数がありました。

8

エラーが発生しました。誤りを訂正してコマンドを再実行してください。

16

引数に誤りがあります。

17以上

エラーが発生しました。コマンドを再実行する必要は，ありません。

注意事項

コマンドの実行中は，画面に表示されないので，キーボードやマウスからユーザーが入力できないようにコマンドを作成してください。

コマンドを実行するときに，メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので，コマンドを実行した結果は，戻り値で示すように作成してください。また，コマンドを実行するときの電源制御装置の状態と動作について，次の表のように作成することをお勧めします。

コマンドをシステムドライブ¥Program Filesフォルダ以下，またはWindowsシステムフォルダ¥system32フォルダ以下に置かないでください。

表5‒3　コマンドを実行するときの電源制御装置の状態と動作

ホストの状態

引数

コマンドの実行結果

電源制御装置の状態と動作

電源オフ

-f

正常終了

ホストの電源は，引き続きオフのまま。

-r

正常終了

ホストの電源は，オンにする。

電源オン

-o

正常終了

ホストの電源は，引き続きオンのまま。

電源供給が異常な状態

（停電時など）

-f

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

-r

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

-o

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

使用例

作成したC:¥UPS¥UPSCONTROL.EXEコマンドで，IPアドレスが「123.45.67.89」，パスワードが「public」，チャネル番号が「1」のエージェントホストを強制再起動します。

C:¥UPS¥UPSCONTROL.EXE -r -h 123.45.67.89 -p public -c 1

5.2.5　JP1/Baseのインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Baseをインストールして，次の設定をします。JP1/Baseのインストール方法および設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

起動順序定義ファイルでサービスの起動順序および停止順序を設定する。

ホストを計画終了する際，起動順序定義ファイルで設定したサービスが終了します。また，起動順序定義ファイルの[ControlValue]パラメーターを設定すると，ホストを強制終了する際も起動順序定義ファイルで設定したサービスを終了してからホストをシャットダウンします。

注意事項

JP1/Baseの起動順序定義ファイルにJP1/Power Monitorのサービスを設定する場合，JP1/Power Monitorのサービス（JP1/PW Manager Serviceサービス，JP1/PW Agent Serviceサービス）およびJP1/Base Eventサービスに対してStopCommand=パラメーターを設定しないでください。

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定する。

JP1/BaseのイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定する。

JP1/Baseのイベントサービスの設定を確認する。

JP1/Power Monitorではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信でJP1イベントを使用します。そのため，JP1/Baseのイベントサービスの設定の確認が必要です。

(1)　イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定かFQDN形式のイベントサーバ設定かを確認します。FQDN形式のイベントサーバ設定（イベントサーバインデックスのserverパラメータが「@」またはFQDN名）の場合，JP1/Power Monitorは設定ホストFQDN名で認識します。エージェントホストがFQDN形式のイベントサーバであれば，マネージャーホストに登録するエージェントホスト名はFQDN名で設定し，マネージャーホストがFQDN形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名はFQDN名で設定します。JP1/Baseのイベントサービスの詳細な設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境，ネットワークが多重化されている環境の場合，イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多重設定された環境で運用する場合，プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定になっているかイベントサービスの通信設定を確認します。

(3)　イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定します。

5.2.6　JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールする

マネージャーホストとエージェントホストのそれぞれに，JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールします。インストール方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合，連携する論理ホストを指定してjpwconfigsetコマンドを実行します。jpwconfigsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwconfigset（Windows限定）」を参照してください。

JP1/AJS3と連携する場合，［サービス］ダイアログボックスでのJP1/AJS3の各サービスの設定は，次のどちらかにしてください。

［ログオン］設定をデフォルトの［ローカル システム アカウント］のまま運用する。

［ログオン］設定に［アカウント］を指定する場合は，［アカウント］にはAdministrators権限のあるユーザーを設定する。

また，［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

なお，ローカル電源制御ジョブおよびリモート電源制御ジョブの実行には次の実行権限が必要です。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）※

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザー

「UAC機能有効時にAdministrators権限でジョブを実行するための設定」を有効にすることで，Administratorsグループでも電源制御ジョブを実行できます。詳細については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド」を参照してください。

5.2.7　JP1/Power Monitorをインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Power Monitorをインストールします。JP1/Power Monitorのインストール手順を次に示します。

システムにログオンする。

ドライブにJP1/Power Monitorの提供媒体をセットする。

インストールプログラムの初期画面が表示されます。インストールプログラムの指示に従って，JP1/Power Monitorをインストールしてください。

インストールが完了したあと，Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］に，［JP1_Power Monitor］プログラムグループが作成されていることを確認する。

注意事項

JP1/Power Monitorのバージョンアップインストールをする場合，JP1の各サービスは必ず停止してください。

5.2.8　エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで，どのホストをマネージャーとするかを設定します。エージェントホストは，設定したマネージャーホストからの制御だけを受け付けます。マネージャーホストの情報は，［マネージャーの設定］ダイアログボックスで設定します。［マネージャーの設定］ダイアログボックスについては，「12.4.2　［マネージャーの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

一つのホストで，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定はできません。

マネージャーホストの設定方法を次に説明します。

(1)　マネージャーホストを設定する

マネージャーホストを設定する手順を次に示します。

マネージャーホストのIPアドレスがエージェントホストで認識されているか確認する。

pingコマンドなどで，マネージャーホストのIPアドレスが認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合，Windowsのhostsファイルを開き，マネージャーホストのホスト名およびIPアドレスを登録してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［マネージャーの設定］を選択する。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されます。ただし，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されている場合，［マネージャーの設定］ダイアログボックスは，表示されません。

［マネージャー］の［設定］を選択する。

［ホスト名］に，ホスト名を入力する。

［参照］ボタンをクリックして，ホストを選択することもできます。

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は，デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また，FQDN形式のイベントサーバ設定の場合はFQDN名を設定します。入力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。なお，［ホスト名］に自ホスト名は設定できません。

［OK］ボタンをクリックする。

マネージャーホストを変更した場合は，JP1/PW Agent Serviceサービスを再起動すると，変更内容が有効になります。

(2)　マネージャーホストの設定を解除する場合

いったん設定したマネージャーホストを解除する場合の手順を次に示します。マネージャーホストを解除すると，そのマネージャーホストの管理対象外になります。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［マネージャーの設定］を選択する。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されます。［ホスト名］に設定されているマネージャーホストが表示されます。ただし，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されている場合，［マネージャーの設定］ダイアログボックスは，表示されません。

［マネージャー］の［解除］を選択する。

［OK］をクリックする。

JP1/PW Agent Serviceサービスを停止し，［スタートアップ］の設定を［手動］に切り替える。

5.2.9　マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで，エージェントホストを設定します。ここでは，エージェントホストの設定，追加の方法を説明します。また，いったん設定したエージェントホストの情報を変更，削除する手順についても説明します。

一つの物理ホストで，マネージャーホストとエージェントホストの両方の設定はできません。

(1)　エージェントホストを設定・追加する

エージェントホストを設定・追加する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［他ホスト電源制御コマンド］に，エージェントホストの電源を制御するコマンドを設定する。

設定項目については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

設定内容については，「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

なお，エージェントホストで電源制御装置を使用しない場合は［電源制御装置の設定］の設定は不要です。

エージェントホストのIPアドレスがマネージャーホストで認識されているか確認する。

pingコマンドなどで，エージェントホストのIPアドレスが認識されているかどうか確認してください。アドレス解決できない場合，Windowsのhostsファイルを開き，エージェントホストのホスト名およびIPアドレスを登録してください。

Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択する。

［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動する。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。ただし，［マネージャーの設定］ダイアログボックスでマネージャーホストが設定されている場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは，表示されません。この場合，［マネージャーの設定］ダイアログボックスでマネージャーホストの指定を解除してから，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを起動してください。

次のどちらかの方法で，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスを表示する。

［ホスト］−［エージェントホストの追加］を選択する。

[図データ]ボタンをクリックする。

［ホスト名］，［電源制御装置］，［電源制御装置のアクセス方法］などについて設定する。

設定項目については，「12.4.3　［エージェントホストの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

エージェントホストで電源制御装置を使用する場合と使用しない場合とで，次のように設定してください。

エージェントホストで電源制御装置を使用する場合

「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照して，電源装置に必要な項目を設定してください。

エージェントホストで電源制御装置を使用しない場合

［ホスト名］だけ設定してください。

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は，デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また，FQDN形式のイベントサーバ設定の場合はFQDN名を設定します。ホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの表示領域に，設定したエージェントホストが追加されます。

(2)　エージェントホストの情報を変更する場合

いったん設定したエージェントホストの情報を変更する場合の手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。ただし，［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されている場合またはマネージャーホストが設定されている場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは，表示されません。

表示領域に表示されているエージェントホストを選択する。

［ホスト］−［エージェントホストの定義変更］を選択する。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスに，選択したエージェントホストの情報が表示されます。

入力項目を変更し，［OK］ボタンをクリックする。

(3)　エージェントホストを削除する場合

いったん設定したエージェントホストの情報を削除する場合の手順を次に示します。エージェントホストを削除すると，そのエージェントホストは，マネージャーホストの管理対象外になります。エージェントホストを削除する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。ただし，［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されている場合またはマネージャーホストが設定されている場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは，表示されません。

表示領域に表示されているエージェントホストを選択する。

［ホスト］−［エージェントホストの削除］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの表示領域から，選択したエージェントホストが削除されます。

5.2.10　JP1/Power Monitorのセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，JP1/Power Monitorのセットアップをします。セットアップの手順をホストごとに示します。

(1)　マネージャーホストの設定

マネージャーホストのJP1/Base EventサービスおよびJP1/PW Manager Serviceサービスを自動起動に設定し，ホストを再起動します。

手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択する。

［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

JP1/Base Eventサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/Base Control Serviceサービスの起動順序定義ファイルでJP1/Base Eventサービスが起動するように登録されている場合，この作業は必要ありません。

JP1/PW Manager Serviceサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/PW Agent Serviceサービスを「自動」に切り替える必要はありません。

また，JP1/PW Manager Serviceサービスの［サービス］ダイアログボックスで，［ログオン］の設定は，デフォルトの［システムアカウント］のまま変更しないでください。また，［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

マネージャーホストを再起動する。

JP1/PW Manager Serviceサービスが自動的に起動します。

(2)　エージェントホストの設定

エージェントホストで，JP1/Power Monitorのセットアップをする手順を次に示します。

電源制御装置を制御するコマンドを設定する。

使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

JP1/Base Control Serviceサービス，JP1/Base EventサービスおよびJP1/PW Agent Serviceサービスを自動起動に設定する。

それぞれの手順について，次に説明します。

(a)　電源制御装置を制御するコマンドを設定する

JP1/ServerConductorと連携する場合，またはシュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSと連携する場合は電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要はありません。それ以外の電源制御装置を使って，ホストの電源をオン・オフする場合，JP1/Power Monitorで電源制御装置を制御するコマンドを設定する必要があります。また，次の場合はjpwshutdownコマンドを使用したバッチファイルを作成しておく必要があります。

JP1/ServerConductorと連携，かつエージェントホストがBlade Symphony上のブレードの場合

AMT，またはWake on LANを使用する場合

エージェントホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合

●電源制御装置を制御するコマンドの設定手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［自ホスト電源制御コマンド］に，エージェントホストの電源を制御するコマンドを設定する。

その他の設定内容については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

●jpwshutdownコマンドを使用したバッチファイルを作成する手順を次に示します。

バッチファイルを作成する。

バッチファイルは，「15.　コマンド」の「jpwshutdown」の使用例を参考に作成します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

制御コマンドなどの情報を設定する。

［定義設定位置］は任意です。［自ホスト電源制御コマンド］に，手順1で作成したバッチファイルをフルパス名で指定します。その他の設定内容については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(b)　使用プログラム名と計画終了オプションを設定する

エージェントホストを制御する使用プログラム名と計画終了オプションを設定します。設定するには，次の二つの方法があります。

［環境設定］ダイアログボックスで設定する。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択し，［環境設定］ダイアログボックスを表示させて設定します。［環境設定］ダイアログボックスについては，「12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

jpwenvsetコマンドを実行する。

jpwenvsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwenvset（Windows限定）」を参照してください。jpwenvsetコマンドで設定した場合，設定を有効にするためには，ホストを再起動する必要があります。

(c)　JP1/Base Control Serviceサービス，JP1/Base EventサービスおよびJP1/PW Agent Serviceサービスを自動起動に設定する

エージェントホストで，JP1/Base Control Serviceサービス，JP1/Base Eventサービス，およびJP1/PW Agent Serviceサービスを自動起動に設定し，ホストを再起動します。

手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択する。

［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

JP1/Base Control Serviceサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/Base Control Serviceサービスの［サービス］ダイアログボックスで，［ログオン］の設定は，デフォルトの［システムアカウント］のまま変更しないでください。また，［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

JP1/Base Eventサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/Base Control Serviceサービスの起動順序定義ファイルでJP1/Base Eventサービスが起動するように登録されている場合，この作業は必要ありません。

エージェントホストで，JP1/AJS3およびJP1/Baseをクラスタシステムで運用している場合，JP1/Power Monitorのエージェントは，物理ホスト上のJP1/Base Eventサービスを使用します。そのため，物理ホストおよび論理ホスト両方のJP1/Base Eventサービスを起動してください。

JP1/PW Agent Serviceサービスの［スタートアップ］を「自動」に切り替える。

JP1/PW Manager Serviceサービスを「自動」に切り替える必要はありません。

また，JP1/PW Agent Serviceサービスの［サービス］ダイアログボックスで，［ログオン］の設定は，デフォルトの［システムアカウント］のまま変更しないでください。また，［デスクトップとの対話をサービスに許可］オプションにチェックを入れないでください。サービスが正常に動作しなくなるおそれがあります。

エージェントホストを再起動する。

JP1/PW Agent Serviceサービスが自動的に起動します。

(3)　注意事項

システム環境変数TZの値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してください。ユーザー環境変数としてTZの値を設定している場合は，システム環境変数の値と合わせてください。

なお，マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数TZの値が異なる場合は，エージェントホストのTZ値で動作します。

5.2.11　動作を確認する

必要なハードウェアおよびソフトウェアを組み込み，環境設定をしたあと，次の動作について，マネージャーホストで正常に実行できるか確認してください。

なお，エージェントホストで電源制御装置を使用しない場合は，「(2)　エージェントホストを強制終了する」を確認してください。

(1)　エージェントホストを起動する

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。

起動するエージェントホストを選択する。

［操作］−［起動］を選択する。

(2)　エージェントホストを強制終了する

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。

強制終了するエージェントホストを選択する。

［操作］−［強制終了］を選択する。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

［電源オフ］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。

5.3　電源制御装置を使用する場合の設定

電源制御装置を使用する場合の電源制御装置の設定，Windows版JP1/Power Monitorのセットアップ方法について説明します。セットアップをするには次の権限が必要です。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）の実行権限

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザーの実行権限

自ホストまたはエージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源制御装置を自ホストまたはエージェントホストに接続する必要があります。使用するハードウェアの構成によって，マネージャーホストおよび自ホストまたはエージェントホストに必要なソフトウェアが異なります。

注意事項

エージェントホストがUNIXの場合，使用できる電源制御装置がOSによって異なります。エージェントホストがUNIXの場合に使用できる電源制御装置については，「6.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

自ホストまたはエージェントホストの電源を自動的にオン・オフするのに必要なハードウェアおよびソフトウェアを次の表に示します。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表5‒4　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア

自ホストまたはエージェントホストに必要なハードウェア

自ホストまたはエージェントホストに必要なソフトウェア

マネージャーホストに必要なソフトウェア

HA8000

xMモデル以降

（RS440xMを除く）

BladeSymphony

BS2000

BS500

BS2500

（該当の連携機能なし）

日立製作所製

Hitachi Compute Systems Manager

HA8000

xMモデル以前

（RS440xMを除く）

BladeSymphony※1

BS1000

BS320

BS2000

BS500（BS520Xを除く）

日立製作所製

JP1/ServerConductor

日立製作所製

JP1/ServerConductor

日立製作所無停電電源装置※2

日立製作所製

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Network

日立製作所製

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Network※3

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置

APC Smart-UPS※2

PowerChute Business Edition

ソフトウェアは必要ありません。

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置

APC Smart-UPSおよびSNMPカード

PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアは必要ありません。

山洋電気社製無停電電源装置または電源制御装置

次の山洋電気社製のプログラムすべて

SANUPS SOFTWARE

電源制御コマンドsgctlcmd.exe

電源制御コマンド起動バッチファイル

山洋電気社製の電源制御コマンドsgctlcmd.exeおよび電源制御コマンド起動バッチファイルsgctlcmd_remote.bat

オムロン社製無停電電源装置

オムロン社製Simple Shutdown

（該当の連携機能なし）

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）※4

日立製作所製遠隔電源制御装置制御プログラム

日立製作所製遠隔電源制御装置制御プログラム

AMT対応PC（インテル vProテクノロジー搭載PC）※5

（該当の連携機能なし）

Microsoft .NET Framework 3.5以降

Wake on LAN対応PC

（該当の連携機能なし）

ソフトウェアは必要ありません。

上記以外のハードウェア

各社提供ソフトウェア

各社提供ソフトウェア

注※1

BladeSymphony上では，自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外です。

注※2

エージェントホストのリモート電源オンをする場合，SNMPカードが電源制御装置に接続されている必要があります。SNMPカードが接続されていない電源制御装置を使用している場合は，別途SNMPカードが必要です。

注※3

エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアのコマンドだけ必要です。

注※4

エージェントホストの対応OSはAIXだけです。

注※5

AMTバージョン6.0以降に対応している必要があります。

5.3.1　Hitachi Compute Systems Managerを使用する場合の設定

Hitachi Compute Systems Managerを使用して，エージェントホスト（物理サーバまたは仮想化サーバ）を制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

Hitachi Compute Systems Managerと連携するには，Hitachi Compute Systems ManagerのCLIを使用します。

JP1/Power MonitorマネージャーとHitachi Compute Systems ManagerのCLIは同じサーバに存在する必要があります。JP1/Power MonitorマネージャーとHitachi Compute Systems Manager管理サーバは別々のサーバに存在しても問題ありません。

ただし，JP1/Power Monitorのエージェントホストとは別のホストにしてください。Hitachi Compute Systems Manager管理サーバが停止すると，Hitachi Compute Systems Managerと連携したエージェントホストの操作ができなくなります。

注意事項

Hitachi Compute Systems Managerとの連携では，自ホストの電源を自動的にオンにする運用はできません。

ホストの電源を自動的にオンしたい場合は，電源制御対象ホストをJP1/Power Monitorのエージェントとしてセットアップし，JP1/AJS3と連携する必要があります。JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブで電源制御対象ホストの起動をスケジュール実行してください。

(1)　エージェントホストの設定

エージェントホストでは，電源制御装置を使用しない設定とします。

エージェントホストの対応OSはWindowsとLinuxです。ここでは，エージェントホストがWindowsの場合について説明します。エージェントホストがLinuxの場合は，「6.2　他ホストを起動・終了する場合」を参照してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定※

注※

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドの仕様については，「5.1.8(1)(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順1で登録した制御装置種別を選択します。

設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　Hitachi Compute Systems Manager管理サーバの設定

Hitachi Compute Systems Managerをインストールし，環境設定をする。

Hitachi Compute Systems Managerをインストールし，Hitachi Compute Systems Managerでエージェントホストを電源制御できるように環境設定をします。

JP1/Power Monitorとの連携用に，Hitachi Compute Systems Managerのユーザーを作成してください。

Hitachi Compute Systems Managerの環境設定方法については，Hitachi Compute Systems Managerのマニュアルを参照してください。

Hitachi Compute Systems Managerのインストールおよび環境設定が完了したら，制御したいエージェントホストに対してHitachi Compute Systems Managerで電源のオン・オフを実行し，正しく設定されていることを確認する。

(3)　マネージャーホストの設定

Hitachi Compute Systems Managerの管理サーバからCLIアプリケーションをダウンロードしてインストールした後，CLI環境を設定する。

Hitachi Compute Systems Manager管理サーバとJP1/Power Monitorのマネージャーが同じホストであっても，この設定は必要です。CLIアプリケーションのダウンロード，インストール，およびCLI環境の設定については，Hitachi Compute Systems Managerのマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitorと連携できるように，Hitachi Compute Systems Manager V8ガイドにある「JP1/Power Monitor連携用コマンドの作成例」を参照してホストの電源を制御するバッチファイルを作成する。

作成したJP1/Power Monitor用の連携バッチファイルを手動で実行し，正しく動作することを確認する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

手順2で作成した連携コマンドのフルパス名

［実行制限時間］

電源制御コマンドの実行で問題が発生し，制御がJP1/Power Monitorに戻らない場合にコマンド実行を打ち切る時間です。

初期設定は300秒ですが，最大値999秒を設定してください。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

手順4で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

Hitachi Compute Systems Managerの管理サーバにログインするユーザーのパスワードを設定してください。ユーザー名は連携用のバッチファイル内で設定してください。

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

電源を制御したいエージェントホストのIPアドレスを設定します。

IPv4形式のアドレスを指定します。IPv6形式のアドレス指定はできません。

注意事項

エージェントホストのIPアドレスはHitachi Compute Systems Managerに登録したOSのIPアドレスを指定してください。SVPボード（機能）のIPアドレスではありませんので，注意してください。

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

設定は不要

(4)　注意事項

JP1/Power Monitorでエージェントホストに対する電源制御の実行中には，JP1/Power Monitor以外の手段でHitachi Compute Systems Manager CLIを実行しないでください。エージェントホストに対する電源制御が失敗する可能性があります。

複数のエージェントホストに対して同時に電源制御を実行する場合，電源制御の終了を待たないバッチファイルを使用してください。JP1/Power Monitorでは，複数のエージェントホストに対する電源制御要求があった場合，一つずつ順番に実行します。このため，電源制御の終了を待つバッチファイルの場合，実行に時間がかかります。

(5)　トラブルシューティング

ホストの起動・終了でトラブルが発生したときは，「18.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」に記載されている資料に加えて，次の資料の採取が必要です。

Hitachi Compute Systems Manager連携用のバッチファイル

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［他ホスト電源制御コマンド］で設定したバッチファイルを採取します。

Hitachi Compute Systems Managerの管理サーバの保守情報

保守情報の採取方法はHitachi Compute Systems Managerのマニュアルを参照してください。

5.3.2　JP1/ServerConductorを使用する場合の設定

JP1/ServerConductorを使用して，SVPボード（機能）を持ったHA8000やBladeSymphonyを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

注意事項

JP1/Power Monitorの次のメジャーバージョン（12-00以降）では，JP1/ServerConductorとの連携は非サポートとする予定です。

そのため，Hitachi Compute Systems Managerやその他の電源制御装置への移行を検討してください。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

BladeSymphony以外のサーバの場合とBladeSymphonyの場合で分けて説明します。なお，BladeSymphony上では，自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外です。

BladeSymphony以外のサーバの設定

ホストにSVPボード（機能）を組み込む。

組み込み方法については，製品のマニュアルを参照してください。

JP1/ServerConductor/Agent，およびJP1/ServerConductor/Advanced Agentをインストールし，SVPボード（機能）などの環境設定をする。

JP1/ServerConductorのインストールおよび環境設定については，JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitorをインストールしたあとに，「JP1/ServerConductorインストール先フォルダ¥Program」の下に，「msvcrt.dll」，「mfc42.dll」，「mfc70.dll」，「msvcr70.dll」，「msvcr80.dll」および「mfc80.dll」のファイルがあるか確認する。

ある場合は，これらのファイルを「JP1PWパス¥bin」にコピーしてください。

ファイルをコピーするときは，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのサービスを起動しないでください。

環境設定をしたあと，JP1/ServerConductorを起動して，正常に制御できるかどうか確認する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

JP1/ServerConductorと連携する場合，設定する必要はありません。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］で［SYSTEM MANAGER］を選択します。

BladeSymphonyサーバの設定

ネットワークの設定を含むハードウェアの設定をする。

組み込み方法については，製品のマニュアルを参照してください。

JP1/ServerConductorをインストールし，環境設定をする。

JP1/ServerConductor/Server AgentおよびJP1/ServerConductor/Advanced Agentをインストールします。インストールおよび環境設定の方法については，JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定※

注※

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドの仕様については，「5.1.8(1)(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順3で登録した制御装置種別を選択します。

設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストの設定

マネージャーホストからエージェントホストを制御する場合，マネージャーホストとエージェントホストのほかに，JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストが必要です。

JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストは，JP1/Power Monitorのマネージャーホストと同じホストでもかまいません。

注意事項

JP1/Power Monitorのエージェントホストと同じホストにしないでください。JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストが停止すると，JP1/ServerConductorと連携したエージェントホストが操作できなくなります。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerをインストールする。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerのマネージャーサービスをインストールします。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerの環境設定をする。

これらの設定方法については，JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

(3)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

JP1/ServerConductorをインストールし，環境を設定する。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerのコンソールサービスをインストールしてください。エージェントホストを制御するには，インストール後に環境設定が必要です。

JP1/ServerConductorのインストールおよび環境設定については， JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

JP1/ServerConductorのコンソールサービスを起動する。

JP1/ServerConductorのコンソールサービスを起動したあと，次の点を確認してください。

制御したいホストが認識されているか

制御したいホストに対して起動・終了が正しく実行できるか

Windowsの「Services」ファイルに次の記述を追加する。

jp1aomsvpcntl XXXXX/tcp #JP1/PW SVP REMOTE CONTROL

「XXXXX」には，任意の値を指定してください。ほかで指定されている値と同じ値にならないようにしてください。「jp1aomsvpcntl」は，すべて半角小文字で記述してください。「jp1aomsvpcntl」の最後の「l」は，小文字の「L」です。

ここから先は，JP1/Power Monitorをインストールしてから設定してください。

「JP1/ServerConductor/Blade Server Managerインストール先フォルダ¥Program」に格納されている「SvmcomMgr.dll」「mfc80.dll」および「msvcr80.dll」を「JP1PWパス¥bin」にコピーする。

コピーするときは，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのサービスを起動しないでください。

コマンドプロンプトで，JP1/Power Monitorをインストールしたフォルダにカレントディレクトリを移動する。

RmPtEtr.exe -rを実行してホストを再起動する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

この手順でJP1/ServerConductorと連携する場合，設定する必要はありません。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

［SVP］

［パスワード］

JP1/ServerConductorのマネージャーサービスにログインするためのアドミニストレーターのパスワード

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストのIPアドレスを設定します。

注意事項

SVPボード（機能）のIPアドレスではありませんので，注意してください。

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

設定は不要

5.3.3　JP1/ServerConductor/Blade Server Managerとの仮想化サーバ管理を含む連携機能を使用する場合の設定

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerのscbsmcmdコマンドを使用して，エージェントホスト（物理サーバまたは仮想化サーバ）を制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

注意事項

JP1/Power Monitorの次のメジャーバージョン（12-00以降）では，JP1/ServerConductorとの連携は非サポートとする予定です。

そのため，Hitachi Compute Systems Managerやその他の電源制御装置への移行を検討してください。

(1)　エージェントホストの設定

エージェントホストが物理サーバの場合は，「5.3.2(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定」を参照してください。

ここでは，エージェントホストがVMゲストの場合について，説明します。なお，VMゲスト上では，自ホストの電源を自動的にオンにする連携は対象外です。

VMゲストの場合，ネットワークの設定を含めたハードウェアの設定をする。

ハードウェアの設定方法については，製品のマニュアルを参照してください。

必要に応じて，仮想化プラットフォームの設定をする。

VMwareやHyper-Vの設定方法については，製品のマニュアルを参照してください。

VMゲストの場合，JP1/ServerConductor/AgentおよびJP1/ServerConductor/Advanced Agentのインストールは不要です。JP1/ServerConductorで制御するための環境設定については，JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

補足事項

VMゲスト（VMwareやHyper-Vによって提供される仮想的な環境上の仮想化サーバ）を制御する場合は，VMゲストの識別名を半角8文字以内で設定します。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定※

注※

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドの仕様については，「5.1.8(1)(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順3で登録した制御装置種別を選択します。

設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストの設定

「5.3.2(2)　JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストの設定」を参照してください。

必要に応じて，仮想化プラットフォームの設定をしてください。VMwareやHyper-Vの設定方法については，製品のマニュアルを参照してください。

(3)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

JP1/ServerConductorをインストールし，環境を設定する。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerのコンソールサービスをインストールしてください。エージェントホストを制御するには，インストール後に環境設定が必要です。

JP1/ServerConductorのインストールおよび環境設定については，JP1/ServerConductorのマニュアルを参照してください。

JP1/ServerConductorのコンソールサービスを起動する。

JP1/ServerConductorのコンソールサービスを起動したあと，次の点を確認してください。

制御したいホストが認識されているか

制御したいホストに対して起動・終了が正しく実行できるか

JP1/Power Monitor用の連携コマンドを作成する。

JP1/Power Monitor用の連携コマンドの作成方法については，ご使用のJP1/ServerConductorのバージョンに対応したマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitor用の連携コマンドを作成したら，手動で実行し，正しく動作することを確認してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

手順4で作成した連携コマンドのフルパス名

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

VMゲスト以外のホストを登録する場合とVMゲストを登録する場合に分けて，設定する内容で注意する項目を示します。

VMゲスト以外のホストを登録する場合

［種別］

手順5で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

電源を制御したいエージェントホストのIPアドレスを設定

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

設定は不要

VMゲストを登録する場合

［ホスト名］

VMゲストで動作しているJP1/BaseのデフォルトのJP1/Baseイベントサーバ名（hostnameコマンドで返されるホスト名）

［種別］

手順5で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

電源を制御したいVMゲスト（エージェントホスト）のIPアドレスを設定

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

電源を制御したいVMゲストの識別名を設定

5.3.4　日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

日立製作所製の無停電電源装置を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

エージェントホストの場合は，ホストにLAN ボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

ホストに日立製作所製の無停電電源装置を接続する。

接続設定方法については，各製品のマニュアルを参照してください。

エージェントホストの場合は，日立製作所製の無停電電源装置とSNMP アダプターを接続します。

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkをインストールし，環境設定をする。

環境設定方法については，各製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと，PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkを起動して，正常に制御できるかどうか確認してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

JP1/Power Monitorインストール先フォルダ直下にある「aompw_hi.exe」をフルパス名で設定

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順4で登録した制御装置種別を選択します。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するためのPowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkのコマンドをインストールする。

マネージャーホスト自身に日立製作所製の無停電電源装置を接続している場合は，PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkをすべてインストールし，環境設定してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkの制御コマンドをフルパス名で設定

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

手順3で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

電源制御装置のIPアドレス

［機器番号］

必要なときだけ設定

［コミュニティ名］

電源制御装置のコミュニティ名

5.3.5　シュナイダーエレクトリック社製「PowerChute Business Edition」をサポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

シュナイダーエレクトリック社製ソフトウェア「PowerChute Business Edition」をサポートする無停電電源装置を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

ホストに無停電電源装置を接続する。

接続方法については，製品のマニュアルを参照してください。

PowerChute Business Editionエージェントをインストールし，環境設定をする。

インストールおよび環境設定の方法については，製品のマニュアルを参照してください。

次の二つを確認する。

UPSSLEEP.EXEがインストールされている

UPSSLEEP.EXEがインストールされているフォルダが，システム環境変数PATH内に設定されている

PowerChute Business Editionを再起動する。

PowerChute Business Editionで無停電電源装置が認識されているか確認する。

UPSSLEEP.EXEコマンドを実行する。

無停電電源装置を正常に制御できるかどうか確認してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

PowerChute Business Editionと連携する場合，設定する必要はありません。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］で［PowerChute plus］を選択します。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークを設定する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置と連携する場合，設定する必要はありません。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

［APC］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

SNMPカードに設定したIPアドレス

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

SNMPカードに設定したコミュニティ名

5.3.6　シュナイダーエレクトリック社製「PowerChute Network Shutdown」をサポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

シュナイダーエレクトリック社製ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」をサポートする無停電電源装置を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

ホストの電源を無停電電源装置に接続する。

接続方法については，無停電電源装置，およびSNMPカードのマニュアルを参照してください。

SNMPカードに設定するコミュニティ名は8バイト以内で設定してください。

PowerChute Network Shutdown をインストールし，環境設定をする。

インストールおよび環境設定の方法については，PowerChute Network Shutdown，およびSNMPカードのマニュアルを参照してください。

PowerChute Network Shutdownで無停電電源装置が認識されていることを確認する。

jpw_set_upsparmコマンドで，SNMPカードのIPアドレス，コミュニティ名を設定する。

jpw_set_upsparmコマンドの詳細は「15.　コマンド」の「jpw_set_upsparm」を参照してください。

（例）IPアドレス「111.111.111.111」，コミュニティ名「private」を設定する場合

jpw_set_upsparm -i 111.111.111.111 -c private

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

PowerChute Network Shutdownと連携する場合，設定する必要はありません。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］で［PowerChute Network］を選択します。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置と連携する場合，設定する必要はありません。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

［APC］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

SNMPカードに設定したIPアドレス

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

SNMPカードに設定したコミュニティ名

(3)　注意事項

UPSの冗長構成（1台のサーバに対して複数台のUPSを接続する構成）での電源制御には対応していません。

アウトレットグループ機能に対応したUPSでも，JP1/Power MonitorはUPS全体の電源オン・オフを制御します。UPSの設定によりアウトレットグループの電源オン・オフに時間差を付けることはできますが，アウトレットグループを個別に電源オン・オフすることには対応していません。

JP1/Power Monitorから次回電源投入時刻を指定して電源オフする場合，無停電電源装置に設定されている電源オン待機時間※を考慮しません。そのため，無停電電源装置の起動時刻は次回電源投入時刻から電源オン待機時間が経過した後となります。また，SNMPカードの仕様によって，無停電電源装置の起動時刻がさらに前後に最大6分ずれることがあります。

注※

Power On Delay，Return Delayなどを指します。これらの設定は無停電電源装置の機種により異なる場合があるので，無停電電源装置のマニュアルなどで確認してください。

終了処理を開始してからオンするまでの時間の間隔は，少なくとも次の両方の条件を満たすように設定してください。

10分以上である

無停電電源装置に設定している，シャットダウンの開始から無停電電源装置が電源供給を停止するまでの待機時間より長い

上記の条件を満たさない場合は，次のように処理されます。

計画終了の場合

ホストは，計画終了後に再起動されます。

強制終了の場合

ホストは，強制終了後に再起動されます。

無停電電源装置1台に複数のホストが接続されている構成の場合，無停電電源装置を制御するホストのOSだけが再起動し，無停電電源装置はオンのままとなります。その他のホストを事前に停止していた場合，その他のホストは自動的には起動しませんので，手動で起動してください。

スケジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔は，無停電電源装置がサポートしている最大値以内になるように設定してください。無停電電源装置がサポートしている最大値については，無停電電源装置のマニュアル等で確認してください。

(4)　トラブルシューティング

ホストの起動・終了でトラブルが発生したときは，「18.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」に記載されている資料に加えて，次の資料の採取が必要です。

SNMPカードのイベントログ

PowerChute Network Shutdownのイベントログ

統合トレースログファイルにメッセージKAVP12903-Iが出力されているにもかかわらず，OSがシャットダウンしない場合は，SNMPカード，およびPowerChute Network Shutdownが正しく設定されていないおそれがあります。

各製品のマニュアルを参照し，SNMPカード，およびPowerChute Network Shutdownの設定が正しいかどうか確認してください。

特に次のことを見直してください。

SNMPカードのWebインタフェースからの電源制御が可能か

SNMPカードに登録されているPowerChute Network ShutdownクライアントのIPアドレスが正しいか

ファイアウォールの設定が正しいか

5.3.7　山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置をホストに接続する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

ホストに無停電電源装置または電源制御装置を接続する。

接続方法については，製品のマニュアルを参照してください。

SANUPS SOFTWAREをインストールし，環境設定をする。

インストールおよび環境設定の方法については，製品のマニュアルを参照してください。SANUPS SOFTWAREを電源制御装置とシリアル接続する場合は，電源制御装置側で「ネットワーク環境を使用する」設定にしてください。環境設定をしたあと，SANUPS SOFTWAREを起動して，正常に制御できるかどうか確認してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

自ホストの無停電電源装置または電源制御装置を制御する電源制御コマンド起動バッチファイルをフルパス名で設定

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順3で登録した制御装置種別を選択します。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するための電源制御コマンドsgctlcmd.exeおよび電源制御コマンド起動バッチファイルsgctlcmd_remote.batをコピーする。

マネージャーホストに山洋電気社製の無停電電源装置または電源制御装置を接続している場合は，SANUPS SOFTWAREをインストールし，環境設定をしてください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

他ホストの無停電電源装置または電源制御装置を制御する電源制御コマンド起動バッチファイル「sgctlcmd_remote.bat」をフルパス名で設定

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

手順3で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

電源制御装置のIPアドレス

［機器番号］

制御したい電源制御装置のアウトレット番号を必ず指定

［コミュニティ名］

電源制御装置のコミュニティ名

5.3.8　オムロン社製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

オムロン社製の無停電電源装置を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストの設定

ホストに無停電電源装置を接続する。

接続方法については，製品のマニュアルを参照してください。

Simple Shutdownをインストールし，環境設定をする。

インストールおよび環境設定方法については，製品のマニュアルを参照してください。環境設定をしたあと，Simple Shutdownを起動して，正常に制御できるかどうか確認してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

Simple Shutdownのインストール先フォルダ直下にある「omronctl.exe」をフルパス名で設定

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順3で登録した制御装置種別を選択します。

5.3.9　日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）を使用する場合の設定

日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）を使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　エージェントホストの設定

サーバおよびホストのネットワークの設定をする。

ホストに遠隔電源制御装置制御プログラムをインストールし，環境設定をする。

遠隔電源制御装置制御プログラムのインストールおよび環境設定方法については，遠隔電源制御装置制御プログラムのマニュアルを参照してください。

環境設定をしたあと，遠隔電源制御装置制御プログラムから正常に制御できるかどうか確認する。

設定内容は，UNIX版のエージェントホストでの設定と同じです。「6.3.3(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定」を参照してください。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するための遠隔電源制御装置制御プログラムのコマンドファイルをインストールする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を制御する遠隔電源制御装置制御プログラムのコマンドファイルをフルパス名で設定

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［ホスト名］

AIXパーティションのホスト名

［種別］

手順3で登録した［制御装置種別］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

HWMC（ハードウェアマネージメントコンソール）のIPアドレス

［機器番号］

AIXパーティションに割り当てられているチャネル番号を100〜9999の整数値で設定。

パーティションのチャネル番号はRPC2のhr_edistschedコマンドで確認できます。

［コミュニティ名］

設定は不要

5.3.10　AMTを使用する場合の設定

AMTを使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　エージェントホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

AMT機能を有効にする。

AMTのユーザー名（半角文字で16バイト以内）およびパスワード（半角文字で20バイト以内）を設定する。

AMT機能の設定については，PCメーカーのマニュアルを参照してください。

AMTのユーザー名およびパスワードについては，以下の点に注意してください。

ユーザー名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」および「¥（円記号）」は使用できません。

パスワードに「"（ダブルクォーテーションマーク）」は使用できません。

上記以外の制限はIntel社にご確認ください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定※

注※

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドの仕様については，「5.1.8(1)(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順4で登録した制御装置種別を選択します。

設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

AMT機能と連携する場合，設定する必要はありません。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

［AMT］

［パスワード］

エージェントホストのAMTへ接続するユーザーのパスワード

「5.3.10(1)　エージェントホストの設定」の手順3で設定したパスワードを設定します。

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

エージェントホストのAMTのIP アドレス

［機器番号］

設定は不要

［コミュニティ名］

設定は不要

［ユーザー名］

エージェントホストのAMTのユーザー名（半角文字で16 バイト以内）

「5.3.10(1)　エージェントホストの設定」の手順3で設定したユーザー名を設定します。

5.3.11　Wake on LANを使用する場合の設定

Wake on LANを使用してホストを制御する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　エージェントホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

Wake on LANを有効にする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを設定※

注※

電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドの仕様については，「5.1.8(1)(b)　電源制御装置を使用しないでホストを制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順3で登録した制御装置種別を選択します。

設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

servicesファイルに次の項目を追加する。

jp1pw-wol XXXXX/udp #JP1/PW Wake on LAN

「XXXXX」には，任意の値を指定してください。ほかで指定されている値と同じ値にならないようにしてください。「jp1pw-wol」は，すべて半角小文字で記述してください。「jp1pw-wol」の最後の「l」は，小文字の「L」です。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは設定しない。

Wake on LANと連携する場合，設定する必要はありません。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［種別］

［WOL］

［パスワード］

設定は不要

［電源制御装置のアクセス方法］

「LAN」

［IPアドレス］

エージェントホストのIPアドレス

IPv6アドレスは指定できません。

［サブネットマスク］

エージェントホストに設定しているサブネットマスク

指定形式は「x.x.x.x」(x:0〜255)です。

［MAC アドレス］

エージェントホストのネットワークカードのMACアドレス

指定形式は「z:z:z:z:z:z」(z:0〜ff)です。

5.3.12　上記以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については，各製品のマニュアルを参照してください。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［自ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を制御するコマンドがメーカーから提供されていれば，そのコマンド名をフルパス名で設定※

注※

コマンドが提供されていない場合には，必要に応じてコマンドを作成してください。自ホストの電源を制御するコマンドの仕様については，「5.1.4　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

［環境設定］ダイアログボックスで，使用プログラム名と計画終了オプションを設定する。

［使用プログラム名］は手順1で登録した制御装置種別を選択します。

電源制御装置を設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

(2)　マネージャーホストの設定

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定をする。

設定する内容で注意する項目を示します。

［他ホスト電源制御コマンド］

電源制御装置を制御するコマンドがメーカーから提供されていれば，そのコマンド名をフルパス名で設定※

注※

コマンドが提供されていない場合には，必要に応じてコマンドを作成してください。自ホストの電源を制御するコマンドの仕様については，「5.2.4　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

電源制御装置を設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認する。

5.4　JP1/Power Monitorのアンインストール

ここでは，Windows版JP1/Power Monitorをアンインストールするときの手順を示します。

アンインストールする場合は，必ずアンインストールプログラムを使用してください。なお，JP1/Power Monitorのアンインストールを開始する前に，JP1/Baseをアンインストールしないでください。アンインストールが正しく実行されません。アンインストール手順を次に示します。

動作中のプログラムを停止する。

JP1のプログラムおよびサービスをすべて停止させてください。JP1/Power Monitorのサービスと依存関係を設定しているサービスがある場合は，依存関係を解除してください。

アンインストールプログラムを起動する。

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）としてログオンして，アンインストールプログラムを起動します。アンインストールプログラムを起動するには，Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［プログラムと機能］−［JP1/Power Monitor］を選択してください。

注意事項

クラスタシステムで運用している場合は，JP1/Power Monitorのアンインストール前に，必ずJP1/Baseで論理ホストを削除してください。JP1/Baseでの論理ホストの削除については，「7.3.7　論理ホストの削除」を参照してください。

6　インストールとセットアップ（UNIXホスト）

この章では，UNIX版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。

6.1　自ホストを起動・終了する場合

自ホストを起動・終了する場合のUNIX版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。

自ホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

電源制御装置固有のセットアップ方法については，「6.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

自ホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合，電源制御装置は不要です。

JP1/Power Monitorを新規インストールした場合は，電源制御装置を使わないで自ホストをシャットダウンする設定となっています。必要に応じて設定を変更してください。

6.1.1　設定の流れ

自ホストを制御する場合の設定の流れを次の図に示します。

図6‒1　自ホストを制御する場合の設定の流れ

各手順について，次に説明します。

6.1.2　前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorを使って自ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1)　前提ソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorの前提ソフトウェアとして，JP1/Baseが必要です。

また，ほかのプログラムと連携するためには，それぞれ次のソフトウェアが必要です。「自ホスト以外のホスト」とは，自ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストのことです。

表6‒1　ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

連携するプログラム

ソフトウェアを

インストールするホスト

必要なソフトウェア

JP1/AJS3

自ホスト（JP1/AJS3の電源制御ジョブを実行するホスト）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agent

自ホスト以外のホスト（JP1/AJS3マネージャーホスト）

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager

自ホスト以外のホスト（JP1/AJS3 - Viewホスト）

JP1/AJS3 - View

JP1/Cm2

自ホスト

（JP1/Cm2のエージェント）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent

HP OpenView

自ホスト

（HP OpenViewのエージェント）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

HP OpenView Extensible SNMP Agent

(2)　電源制御装置を確認する

自ホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置を自ホストに接続する必要があります。

自ホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合は，電源制御装置は不要です。

ハードウェアの構成によって，必要なソフトウェアが異なります。自ホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェアは，「表6-9　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を参照してください。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

6.1.3　JP1/Baseのインストールとセットアップをする

JP1/Baseをインストールして，次の設定をします。JP1/Baseのインストール方法および設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Base Eventサービスを自動起動に設定する。

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定する。

JP1/BaseのイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定する。

6.1.4　JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールする

JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールします。インストール方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

連携するプログラムごとの注意事項を次に示します。

(1)　JP1/AJS3と連携する場合の注意事項

JP1/AJS3と連携する場合，JP1/AJS3およびJP1/Power Monitorをインストールしたあと，次の作業が必要です。

jaomajs2confsetコマンドを実行する。

jaomajs2confsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomajs2confset（UNIX限定）」を参照してください。

(2)　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の注意事項

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の注意事項は，「付録C　JP1/Cm2またはHP OpenViewとの連携（UNIXホスト限定）」を参照してください。

6.1.5　JP1/Power Monitorをインストールする

JP1/Power Monitorのインストール手順をOSごとに説明します。JP1/Power Monitorをインストールする前に，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorと連携するプログラムを停止してください。

(1)　AIXの場合

ホストのOSがAIXの場合のインストール手順を次に示します。

スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ドライブにJP1/Power Monitorの提供媒体をセットする。

インストールを行うホストに提供媒体がマウントされていない場合には，提供媒体をマウントしてください。

Hitachi PP Installerを使ってインストールする。

Hitachi PP Installerについては，「6.5　Hitachi PP Installerの使い方」を参照してください。

mkitabコマンドを使用して，自動起動を設定する。

自動起動の順序が正しく設定されるように，JP1/Baseを最初に，次にJP1/Power Monitorのサービスを登録し，ほかのJP1シリーズを使用している場合は順次設定してください。

# mkitab -i hntr2mon "jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start"
# mkitab -i jp1base  "jp1pw:2:wait:/usr/lib/jp1_aom/startup"
# mkitab -i jp1base  "jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1cons/jco_start"
# mkitab -i jp1base  "jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start"

lsitabコマンドを使用して，設定内容を確認する。

コマンドの実行例を次に示します。

# lsitab -a

JP1/Baseよりも後ろにJP1/Power Monitorの行があることが必要です。

＜出力例＞
init:2:initdefault:
brc::sysinit:/sbin/rc.boot 3 >/dev/console 2>&1 # Phase 3 of system boot
     :
hntr2mon:2:once:/opt/hitachi/HNTRLib2/etc/D002start
jp1base:2:wait:/etc/opt/jp1base/jbs_start
jp1pw:2:wait:/usr/lib/jp1_aom/startup
jp1cons:2:wait:/etc/opt/jp1cons/jco_start
jp1ajs2:2:wait:/etc/opt/jp1ajs2/jajs_start

/etc/rc.shutdownファイルをエディターで開き，次の行を追加する。

すでにこの行が記述されている場合，追加は不要です。JP1/BaseはJP1/Power Monitorの後ろに，ほかのJP1シリーズを使用している場合はJP1/Power Monitorの前に記述を追加してください。

    :
test -x /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop && /etc/opt/jp1ajs2/jajs_stop
test -x /etc/opt/jp1cons/jco_stop  && /etc/opt/jp1cons/jco_stop
test -x /usr/lib/jp1_aom/stop      && /usr/lib/jp1_aom/stop
test -x /etc/opt/jp1base/jbs_stop  && /etc/opt/jp1base/jbs_stop
exit 0

このスクリプトが異常終了すると，OSのシャットダウン処理が中断されます。スクリプトが正常終了するように，最終行に「exit 0」と記述してください。

注意事項

AIXホストでjaomchangコマンドを使用してシングルユーザーモードに移行する場合，次のことに注意してください。

シングルユーザー環境に移行しますが，ログイン後のランレベルは「2」になります。

システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションは，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定していなければ，シングルユーザー環境に移行したあとも継続して動作します。

これは，シングルユーザー環境に移行する際のシャットダウン処理で，システムから起動されるJP1/Power Monitorのプロセスと同じプロセスグループであるプロセスを停止しないという，AIXの動作によるものです。そのため，システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションの中で，シングルユーザー環境に移行したときに停止する必要があるユーザープログラムおよびアプリケーションがある場合は，シングルユーザー環境への移行前に手動停止するか，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定してください。

(2)　Linuxの場合

ホストのOSがLinuxの場合のインストール手順を次に示します。

スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ドライブにJP1/Power Monitorの提供媒体をセットする。

Hitachi PP Installerを使ってインストールする。

Hitachi PP Installerについては，「6.5　Hitachi PP Installerの使い方」を参照してください。

6.1.6　電源制御装置を設定する

電源制御装置を使用して自ホストの電源をオン・オフする場合，ホストに電源制御装置を設定します。電源制御装置を使用しない場合は設定する必要はありません。

電源制御装置の設定方法は「6.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

6.1.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する

提供ソフトウェアがない電源制御装置を使う場合，JP1/Power Monitorで電源制御装置を制御するコマンドを作成する必要があります。電源制御装置を使用しない場合は作成する必要はありません。

これらのコマンドを作成することによって，JP1/Power Monitorで電源制御装置にホストの電源をオン・オフする時刻を設定したり，設定した時刻を参照したりできるようになります。

電源制御装置を制御するコマンドを次に示します。

pwon_comコマンド

pwread_comコマンド

alt_shutdownコマンド

JP1/Power Monitorには，これらのコマンドのサンプルファイルが格納されています。これらのサンプルファイルを/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーして使ってください。サンプルファイルを次の表に示します。

表6‒2　電源制御装置を制御するコマンドのサンプルファイル

コマンド

サンプルファイル

pwon_comコマンド

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model

pwread_comコマンド

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model

alt_shutdownコマンド

シュナイダーエレクトリック社製の無停電電源装置（PowerChute Network Shutdownを使用）の場合

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.apc_pcns.model

AIX標準shutdownコマンドの -t オプションに対応している機種の場合

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model

JP1/Power Monitorで提供しているサンプルファイル以外に，電源制御装置を制御するソフトウェアの中には，コマンドを提供している場合があります。これらのコマンドについては，各製品のマニュアルを参照してください。

(1)　電源制御装置の種類

電源制御装置には，次の2種類があります。

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置

それぞれコマンドの処理が異なります。処理の違いを説明します。

(a)　次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻を随時設定する電源制御装置の場合，次のコマンドを作成する必要があります。

pwon_comコマンド

pwread_comコマンド

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理を次の図に示します。次のような処理ができるようにコマンドを作成してください。

図6‒2　次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理

(b)　次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合，次のコマンドを作成する必要があります。

pwon_comコマンド

pwread_comコマンド

alt_shutdownコマンド

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理を次の図に示します。次のような処理ができるようにコマンドを作成してください。

図6‒3　次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合のコマンドの処理

(2)　電源制御装置を制御するコマンド

電源制御装置を制御するコマンドについて次の仕様で作成してください。

(a)　pwon_comコマンド

形式

pwon_com［次回電源投入時刻|none］

機能

次回電源投入時刻を設定します。

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合，次回電源投入時刻を電源制御装置に設定します。

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置の場合，次回電源投入時刻を任意のファイルに設定します。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/pwon_com

引数

次回電源投入時刻

環境変数TZに従ったローカル時間で，mm/dd.HH:MMの形式で設定します。設定した時刻に電源制御装置の電源がオンになります。すでに時刻の設定がある場合は，その設定は解除し，設定されている時刻は常に一つにしてください。

none

電源制御装置に設定されている次回電源投入時刻を解除します。

注意事項

このコマンドは，実行してから10秒以内に終了させてください。終了しない場合は，実行を強制的に打ち切り，設定に失敗したものとみなされます。

JP1/Power Monitorは，このコマンドをJP1/Power Monitorデーモンの起動時，jaomchangコマンドの実行時，およびホスト稼働中の次回電源投入時刻到達時を契機に呼び出します。したがって，コマンドは何度も繰り返して呼び出されても不都合のないように作成してください。

戻り値

0（正常終了）

次回電源投入時刻の設定に成功しました。

0以外

次回電源投入時刻の設定に失敗しました。

使用例

次回電源投入時刻を2月28日の午前8時に設定します。

/usr/lib/jp1_aom/pwon_com 02/28.08：00

(b)　pwread_comコマンド

形式

pwread_com

機能

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合

JP1/Power Monitorでこのコマンドを実行すると，電源制御装置に設定されている次回電源投入時刻を読み出します。このコマンドは，jaomshowiコマンドの実行時に呼び出され，jaomshowiコマンドの出力結果に次回電源投入時刻を出力します。

次回電源投入時刻をホスト終了時にだけ設定できる電源制御装置の場合

JP1/Power Monitorでこのコマンドを実行すると，任意のファイルに設定されている次回電源投入時刻を読み出します。このコマンドは，jaomshowiコマンドの実行時に呼び出され，jaomshowiコマンドの出力結果に次回電源投入時刻を出力します。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/pwread_com

戻り値

0（正常終了）

次回電源投入時刻の読み出しに成功しました。

0以外

次回電源投入時刻の読み出しに失敗しました。

注意事項

外付け電源制御装置に設定されている次回電源投入時刻を読み出し，time_t形式（GMT1970年1月1日00：00：00からの通算秒数）に従った10進数で，標準出力ファイルに出力するようにコマンドを作成してください。時刻が設定されていない場合は，「0」を出力してください。

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置の場合，電源制御装置に時刻の読み出し機能がなくても，このコマンドは必ず作成してください。その場合，pwon_comコマンドで設定した時刻をディスクファイルに退避し，このコマンドで退避したファイルから時刻を読み出すなどの手段をとってください。

このコマンドは，起動されてから10秒以内に終了させてください。終了しない場合は，実行を強制的に打ち切り，読み出しに失敗したものとみなします。

コマンドの設定の成否は，戻り値で示すように作成してください。

(c)　alt_shutdownコマンド

形式

alt_shutdown

機能

次回電源投入時刻を任意のファイルから参照し，その時刻を電源制御装置に設定してホストを終了させます。

ホスト終了時にしか次回電源投入時刻を設定できないタイプの電源制御装置を使用する場合など，標準のシステム終了コマンド以外の方法でシステムを終了したい場合は，このコマンドを作成してください。

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/alt_shutdown

引数

引数をOSごとに次の表に示します。JP1/Power Monitorは，このコマンドがある場合，標準のシステム終了コマンドの代わりにこのコマンドを引数で呼び出すことでホストの終了をalt_shutdownコマンドに依頼します。

OS

終了後の処理（jaomchangコマンドの引数）

停止/電源切断(-by)

再起動(-br)

シングルユーザー(-bn)※

AIX

-h +猶予時間(分)

-r +猶予時間(分)

-m +猶予時間(分)

Linux

-h +猶予時間(分)

-r +猶予時間(分)

+猶予時間(分)

注※

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えることができません。

注意事項

このインターフェースを使用して次回電源投入時刻を設定するには，pwon_comコマンドで次回電源投入時刻をディスクファイルなどに記憶し，alt_shutdownコマンドで時刻を読み出して実際の設定およびホスト終了などの処理をしてください。

ホストの電源をオフにするには，ホストの終了処理が確実に完了するのに十分な時間が経過してから電源をオフにするように，電源制御装置で設定してください。

このコマンドを起動したら必ずホストを終了してください。ホストを終了しないでコマンドを終了した場合，自動運転を続けるには，JP1/Power Monitorの終了と再起動が必要になります。

6.1.8　環境変数を設定する

環境変数PATHおよび環境変数LANGを設定します。それぞれの環境変数の設定方法について説明します。

(1)　環境変数PATH

JP1/Power Monitorのコマンドを使用するために，環境変数PATHを次のように設定します。

PATH=$PATH:/usr/bin/jp1_aom
export PATH

(2)　環境変数LANG

環境変数LANGを設定します。ウィンドウに表示される文字やウィンドウから入力する文字の言語も，この環境変数LANGによって決まります。EUCコードを使用する場合は2バイトになり，UTF-8コードを使用する場合は3バイトになります。

設定できる値は，OSごとに異なります。設定できる値をOSごとに次の表に示します。

表6‒3　設定できる環境変数LANGの値

OS

言語種別（コード）

環境変数LANGの値

AIX

日本語（シフトJIS）

Ja_JPまたはJa_JP.IBM-932

日本語（EUC）

ja_JPまたはja_JP.IBM-eucJP

日本語（UTF-8）

JA_JP.UTF-8またはJA_JP

英語（ASCII）

C

Linux※

日本語（UTF-8）

ja_JP.UTF-8またはja_JP.utf8

英語（ASCII）

C

注※

日本語（シフトJIS）および日本語（EUC）は使用できません。

6.1.9　デーモンを自動起動・自動停止に設定する

JP1/Power Monitorでホストを自動的に起動・終了できるようにするために，次のデーモンを自動起動・自動停止に設定します。なお，システム終了時にはJP1/Power Monitorは自動的に停止します。

JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する

JP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する

それぞれの方法を次に説明します。

(1)　JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する

自動起動用シェルスクリプトファイルを書き換えて，JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する手順を次に示します。

/usr/lib/jp1_aom/startupをviなどのエディターで開く。

次のような，自動起動用シェルスクリプトファイルの内容が表示されます。

    :
    :
if test -x /usr/bin/jp1_aom/jaomstart
then
: # LANG=ja_JP.UTF-8 /usr/bin/jp1_aom/jaomstart -c /usr/lib/jp1_aom/conf

fi

「: #」を削除する。

コメント行を表す「: #」を，削除します。

「LANG=」の部分で，イベントを解釈するときに使用する言語種別を設定する。

設定できる言語種別については，「6.1.8　環境変数を設定する」を参照してください。

「/usr/lib/jp1_aom/conf」の部分を，使用する構成定義ファイル名に書き換える。

標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」以外の構成定義ファイルを使う場合に書き換えます。jaomstartコマンドの記述を削除したり，jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。 jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると，構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ，標準構成定義ファイルで運用されます。

構成定義ファイルについては，「6.1.11　構成定義ファイルを設定する」を参照してください。jaomstartコマンドの引数については，「15.　コマンド」の「jaomstart（UNIX限定）」を参照してください。

書き換えた内容を保存して，エディターを終了する。

ホストまたはJP1/Power Monitorを再起動する。

(2)　JP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する

ホストを監視終了，制限終了，または強制終了する際，JP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを正常に停止させるため，自動停止に設定する必要があります。

デーモンを自動停止に設定するには，次の二つの方法があります。

各OSのシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する

JP1/Power Monitorの自動運転ユーザーコマンドを作成する

それぞれの方法について次に説明します。

(a)　各OSのシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する

各OSのシャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録することによって，アプリケーションのデーモンを正常に停止させます。シャットダウン時実行ファイルは，OSによって異なります。各OSのシャットダウン時実行ファイルを次に示します。

OS名

ファイル名またはディレクトリ名

AIX

/etc/rc.shutdown

Linux※

/etc/rc.d/rc0.d

/etc/rc.d/rc6.d

注※

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，Unit設定ファイルを作成する必要があります。

シャットダウン時実行ファイルに停止コマンドを登録する手順の詳細については，各OSのマニュアルを参照してください。

(b)　JP1/Power Monitorの自動運転ユーザーコマンドを作成する

次の二つの自動運転ユーザーコマンドを作成することによって，アプリケーションのデーモンを正常に停止させます。自動運転ユーザーコマンドの詳細については，「6.1.10　自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してください。

注意事項

JP1/AJS3と連携している場合，JP1/AJS3のデーモンは，ホストのシャットダウン時に自動停止する設定が，すでにJP1/Power Monitorでされています。そのため，JP1/AJS3のデーモンを，自動運転ユーザーコマンドで自動停止に設定しないでください。

機能制限コマンド

機能制限コマンドで，次の二つを設定します。

監視終了または制限終了の終了条件成立後に停止させたいデーモンおよびプロセス

デーモンおよびプロセスの停止コマンド

終了条件監視コマンド

機能制限コマンドに登録したデーモンおよびプロセスの状態（稼働中または停止中）をチェックするコマンドを設定します。

6.1.10　自動運転ユーザーコマンドを作成する

コマンドを作成し，設定しておくことによって，ホストの起動時やホストの終了前などにユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成するコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。

(1)　自動運転ユーザーコマンドの仕様

自動運転ユーザーコマンドには，次の五つの種類があります。

自動運転開始時コマンド

自動システム終了前コマンド

終了条件監視コマンド

機能制限コマンド

電源投入時刻到達時コマンド

自動運転ユーザーコマンドを使うときは，その名称を構成定義ファイルに指定します。構成定義ファイルで指定する方法については，「6.1.11　構成定義ファイルを設定する」を参照してください。

このコマンドは，シェルスクリプトファイルか実行形式ファイルのどちらかの形式で作成します。自動運転ユーザーコマンドの一覧を次の表に示します。

なお，表中の「引数」は，実行コマンドを呼び出した時に渡される値です。どのタイミングでコマンドが呼び出されたかをこの引数で判別し，処理するように自動運転ユーザーコマンドを作成してください。

表6‒4　自動運転ユーザーコマンドの一覧

自動運転ユーザーコマンド名

呼び出す契機

コマンドの使用目的

引数

戻り値の

有効または無効

自動運転開始時コマンド

jaomstartコマンド実行時，構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルを取り込んだ後。

JP1/Power Monitorデーモンの起動時に，ユーザー独自の処理をしたい場合。

st

無効

自動システム終了前コマンド

監視終了開始時刻に達した直後。

ホストの終了処理を開始する前に，ユーザー独自の処理をしたい場合。

tm

有効

制限終了開始時刻に達した直後。

tr

強制終了開始時刻に達した直後。

tf

終了条件監視コマンド

監視終了時のホストの終了条件成立後。

ホストの監視終了または制限終了で，終了条件の成立時に，ユーザー独自の処理をしたい場合。

m1

有効

制限終了時のホストの終了条件成立後。

m2

有効

機能制限コマンド

監視終了の終了条件成立時。（ホストの機能制限実行後）

監視終了の終了条件の成立時，または制限終了開始時刻にユーザー独自の処理をしたい場合。

r1

有効

制限終了開始時刻到達時。

（ホストの機能制限実行後）

r2

有効

電源投入時刻到達時コマンド

次回電源投入時刻到達時（構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルを再読み込みしたあと）。

機能制限コマンドで制限した機能の回復など，次回電源投入時刻到達時にユーザー独自の処理をしたい場合。

np

無効

自動運転ユーザーコマンドが，誤ってループした場合など，実行時間が長くなったときの対応を次の表に示します。

表6‒5　実行時間が長くなったときの対応

コマンド名

JP1/Power Monitorでの対応

自動運転開始時コマンド

自動システム終了前コマンド

電源投入時刻到達時コマンド

構成定義ファイルのパラメーターでコマンド実行打ち切り時間の指定があれば，その時間で打ち切る。

指定がなければ終わるまで待つ。

終了条件監視コマンド

機能制限コマンド

構成定義ファイルのパラメーターでコマンド実行打ち切り時間の指定があれば，その時間で打ち切る。

指定がなければ，次の終了開始時刻（例えば，監視終了の後に制限終了開始時刻が設定されていれば，制限終了開始時刻のこと）が指定されているときは，その終了開始時刻で打ち切る。

次の終了開始時刻が指定されていなければ，終わるまで待つ。

自動運転ユーザーコマンドのカレントディレクトリは，「/（ルート）」ディレクトリです。

自動運転ユーザーコマンド実行時には，JP1/Power Monitorデーモンの起動情報から環境変数TZおよび環境変数LANGだけが引き継がれます。

自動運転ユーザーコマンドは，呼び出し時のJP1/Power Monitorの処理状態を引数として受け取れます。これによって，複数の自動運転ユーザーコマンドを，一つのシェルスクリプトファイルでまとめて作成できます。各自動運転ユーザーコマンドが受け取る引数については，表6-5を参照してください。

自動運転ユーザーコマンドを個別に作成した場合は，各自動運転ユーザーコマンドに引数が渡されます。自動運転開始時コマンドを例にとると，渡される引数が「st」だけなので，処理は選択できません。自動運転ユーザーコマンドをシェルスクリプトファイルでまとめて作成した場合は，呼び出し時点の状況に応じた引数が渡されます。そのため，シェルスクリプト中のif文で引数を判定すれば，選択して処理ができます。

自動運転ユーザーコマンドがJP1/Power Monitorからコマンド名と引数を受け取る方法を次に示します。

自動運転ユーザーコマンドがシェル言語で書かれている場合

$0にシェルスクリプトファイル名（コマンド名として引き渡されます）

$1に引数

自動運転ユーザーコマンドがC言語で書かれている場合

argv[0]にコマンド名

argv[1]に引数

自動運転ユーザーコマンドは，ユーザー独自の処理を実行するだけではなく，戻り値をJP1/Power Monitorに渡せます。JP1/Power Monitorは，渡された戻り値によって異なった処理をします。戻り値別の処理を次の表に示します。自動運転ユーザーコマンドの戻り値が0以外になったときの参考にしてください。

表6‒6　戻り値に対応するJP1/Power Monitorの処理

コマンド名

戻り値

意味

戻り値に対応するJP1/Power Monitorの処理

自動システム終了前コマンド

0

コマンド処理正常終了

後続処理を続行する。

8

自動終了抑止

監視終了，制限終了，および強制終了は実行しない。

上記以外

コマンド異常終了

コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

終了条件監視コマンド

0

終了条件成立

ホストの終了処理をする。

4

終了条件不成立

再度，終了条件監視コマンドを実行する。

実行間隔はコマンド処理内で調整する。

8

自動終了抑止

ホスト終了条件が成立していても自動終了処理はしない。

12

強制終了

すぐにshutdownコマンドを実行する。

上記以外

コマンド異常終了

コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

機能制限コマンド

0

コマンド処理正常終了

後続処理を続行する。

4

リトライ要求

再度，機能制限コマンドを実行する。

8

自動終了抑止

ホスト機能制限が成立していても自動終了処理はしない。

12

強制終了

すぐにshutdownコマンドを実行する。

上記以外

コマンド異常終了

コマンドの実行を無視して後続処理を続行する。

なお，戻り値が無効のコマンドの場合でも，戻り値は常に0にしておく必要があります。自動運転ユーザーコマンドからJP1/Power Monitorに戻り値を渡すときは次の方法を使います。

シェル言語

exitコマンド

C言語

exit()システムコール，またはmain関数のreturn文

(2)　自動システム終了前コマンド使用上の注意

自動システム終了前コマンドは，監視終了開始前，制限終了開始前，または強制終了開始前に，それぞれ1回だけ実行されます。

shutdownコマンドでは，ホストの終了処理を止めることはできませんが，自動システム終了前コマンドで終了処理をすれば，戻り値によって終了処理を止めることができます。

(3)　自動運転ユーザーコマンド使用上の注意

作成した自動運転ユーザーコマンドは，事前に文法チェックおよび動作確認をしてからインストールする必要があります。文法エラーを含めて，自動運転ユーザーコマンド内で発生したエラーは，JP1/Power Monitorではチェックしません。エラーが発生してもJP1/Power Monitorは続行します。

エラーメッセージなど，自動運転ユーザーコマンド内で出力される情報の出力先は，自動運転ユーザーコマンドで定義する必要があります。定義がない場合は，「/dev/console」に出力されます。

jaomstopコマンドが投入された時点で，自動運転ユーザーコマンドが実行中の場合，その自動運転ユーザーコマンドは強制終了されます。

6.1.11　構成定義ファイルを設定する

構成定義ファイルでは，JP1/Power Monitorでホストを自動的に起動・終了する場合に必要な情報を設定します。

構成定義ファイルをエディターで設定する内容については，「14.2.1　構成定義ファイル」を参照してください。また，構成定義ファイルをエディターで設定したあと，jaomcheccコマンドを実行して，構成定義ファイルで設定した内容をチェックしてください。

6.1.12　動作を確認する

設定が終了したあと，次のコマンドを実行して，正しく動作することを確認してください。なお，電源制御装置を使用しない場合は「(3)　電源制御装置を使用してホストを制御する場合の確認方法」を行う必要はありません。

(1)　ホストを再起動する

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

jaomstart

JP1/Power Monitorを使ってホストを再起動できることを確認する。

jaomchang -f now -b r

(2)　ホストをシングルユーザーモードに変更する

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えられません。

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

jaomstart

JP1/Power Monitorを使ってホストをシングルユーザーモードに変更する。

jaomchang -f now -b n

注意事項

AIXホストでjaomchangコマンドを使用してシングルユーザーモードに移行する場合，次のことに注意してください。

シングルユーザー環境に移行しますが，ログイン後のランレベルは「2」になります。

システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションは，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定していなければ，シングルユーザー環境に移行した後も継続して動作します。

これは，シングルユーザー環境に移行する際のシャットダウン処理で，システムから起動されるJP1/Power Monitorのプロセスと同じプロセスグループであるプロセスを停止しないという，AIXの動作によるものです。そのため，システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションの中で，シングルユーザー環境に移行したときに停止する必要があるユーザープログラムおよびアプリケーションがある場合は，シングルユーザー環境への移行前に手動停止するか，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定してください。

(3)　電源制御装置を使用してホストを制御する場合の確認方法

JP1/Power Monitorを起動する。

jaomstart

JP1/Power Monitorで次回電源投入時刻に任意の時刻を設定する。

jaomchang -n MM/DD.HH:MM ※

注※　MM/DD.HH:MMは任意の日時

JP1/Power Monitorに次回電源投入時刻が正しく設定されたことを確認する。

jaomshowi

JP1/Power Monitorを使用してホストを終了する。

jaomchang -f now

次のことを確認する。

ホストのOSがシャットダウンされる

ホストの電源がオフになる

jaomchangコマンドの -nオプションで指定した時刻にホストが起動する

6.2　他ホストを起動・終了する場合

ここでは，他ホストを起動・終了する場合のUNIX版JP1/Power Monitorのインストール方法とセットアップ方法について説明します。

エージェントホストを起動するには，エージェントホストに電源制御装置が必要です。

電源制御装置固有のセットアップ方法については，「6.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

エージェントホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合，電源制御装置は不要です。

JP1/Power Monitorを新規インストールした場合は，電源制御装置を使わないで自ホストを再起動・終了するための設定となっています。必要に応じて設定を変更してください。

6.2.1　設定の流れ

他ホストを制御する場合，マネージャーホストとエージェントホストで，設定の流れが異なります。

(1)　マネージャーホストの設定の流れ

マネージャーホストの設定の流れを次の図に示します。

図6‒4　他ホストを制御する場合のマネージャーホストの設定の流れ

(2)　エージェントホストの設定の流れ

エージェントホストの設定の流れを次に示します。

図6‒5　他ホストを制御する場合のエージェントホストの設定の流れ

エージェントホストがWindowsの場合は，「5.2.1(2)　エージェントホストの設定の流れ」を参照してください。

各手順について，次に説明します。

6.2.2　前提ハードウェアとソフトウェアを確認する

JP1/Power Monitorを使って他ホストを起動・終了するために必要なハードウェアとソフトウェアを確認してください。

(1)　前提ソフトウェアを確認する

前提ソフトウェアとして，マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Power MonitorおよびJP1/Baseが必要です。

また，ほかのプログラムと連携するためには，それぞれ次のソフトウェアが必要です。ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェアを次に示します。

表6‒7　ほかのプログラムと連携するために必要なソフトウェア

連携するプログラム

ソフトウェアを

インストールするホスト

必要なソフトウェア

JP1/AJS3

マネージャーホスト（JP1/AJS3の電源制御ジョブを実行するホスト）

JP1/Base

JP1/Power Monitor

JP1/AJS3 - ManagerまたはJP1/AJS3 - Agent

エージェントホスト

JP1/Base

JP1/Power Monitor

それ以外のホスト※（JP1/AJS3マネージャーホスト）

JP1/Base

JP1/AJS3 - Manager

それ以外のホスト※（JP1/AJS3 - Viewホスト）

JP1/AJS3 - View

注※

ホストに組み込まれている連携プログラムを制御するホストのことです。ソフトウェアによっては，マネージャーホストと同じホストでもかまいません。

JP1/AJS3 - ManagerをJP1/Power Monitorのエージェントホストにインストールした場合，JP1/Power Monitorのエージェントホストの電源をオフにすると，そのJP1/AJS3 - Managerを使ったJP1/AJS3の運用ができなくなります。JP1/AJS3 - Managerは，JP1/Power Monitorのマネージャーホストで運用することをお勧めします。

(2)　電源制御装置を確認する

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源を制御する電源制御装置をエージェントホストに接続する必要があります。

エージェントホストの電源をオフしないで，OSの再起動またはシャットダウンだけで運用する場合は，電源制御装置は不要です。

エージェントホストのハードウェアの構成によって，マネージャーホストおよびエージェントホストに必要なソフトウェアが異なります。

エージェントホストの電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェアは「表6-9　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を参照してください。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

注意事項

エージェントホストがWindowsの場合に使用できる電源制御装置については，「5.1.2(2)　電源制御装置を確認する」を参照してください。

6.2.3　JP1/Baseのインストールとセットアップをする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Baseをインストールして，次の設定をします。JP1/Baseのインストール方法および設定方法の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Base Eventサービスを自動起動に設定する。

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定する。

JP1/BaseのイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定する。

JP1/Baseのイベントサービスの設定を確認する。

JP1/Power Monitorではマネージャーホストとエージェントホスト間の通信でJP1イベントを使用します。そのため，JP1/Baseのイベントサービスの設定の確認が必要です。

(1)　イベントサーバ名の設定の確認

デフォルトのイベントサーバ設定かFQDN形式のイベントサーバ設定かを確認します。FQDN形式のイベントサーバ設定（イベントサーバインデックスのserverパラメータが「@」またはFQDN名）の場合，JP1/Power Monitorは設定ホストFQDN名で認識します。エージェントホストがFQDN形式のイベントサーバであれば，マネージャーホストに登録するエージェントホスト名はFQDN名で設定し，マネージャーホストがFQDN形式のイベントサーバであればエージェントホストで登録するマネージャーホスト名はFQDN名で設定します。JP1/Baseのイベントサービスの詳細な設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　ネットワークが多重設定された環境での設定の確認

エージェントホストが複数のネットワークに分かれている環境，ネットワークが多重化されている環境の場合，イベントサービスの通信設定を確認します。ネットワークが多重設定された環境で運用する場合，プライマリもしくはセカンダリ固定の通信設定になっているかイベントサービスの通信設定を確認します。

(3)　イベントサーバ設定ファイルの確認

JP1/Baseのイベントサービスのイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を設定します。

6.2.4　JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Power Monitorと連携するプログラムをインストールします。インストール方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

連携するプログラムごとの注意事項を次に示します。

(1)　JP1/AJS3と連携する場合の注意事項

JP1/AJS3と連携する場合，JP1/AJS3およびJP1/Power Monitorをインストールしたあと，次の作業が必要です。

jaomajs2confsetコマンドを実行する。

jaomajs2confsetコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomajs2confset（UNIX限定）」を参照してください。

JP1/Power Monitorから論理ホスト上のJP1/AJS3を停止したい場合には，「JP1/AJS3情報定義ファイル」の設定が必要です。詳細については，「14.2.2　JP1/AJS3情報定義ファイル」を参照してください。

(2)　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の注意事項

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の注意事項は，「付録C　JP1/Cm2またはHP OpenViewとの連携（UNIXホスト限定）」を参照してください。

6.2.5　JP1/Power Monitorをインストールする

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれに，JP1/Power Monitorをインストールします。インストール方法は，OSごとに異なります。

JP1/Power Monitorをインストールする前に，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorと連携するプログラムを停止してください。JP1/Power Monitorのインストール手順については，「6.1.5　JP1/Power Monitorをインストールする」を参照してください。

6.2.6　電源制御装置を設定する

UNIXの他ホストの電源をオン・オフする場合，エージェントホストに電源制御装置を設定します。電源制御装置の設定方法は「6.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。電源制御装置を使用しない場合は設定する必要はありません。

マネージャーホストとエージェントホストで必要な設定をしたあと，エージェントホストの電源をオン・オフできるか確認してください。確認方法については，「6.2.13　動作を確認する」を参照してください。

6.2.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する

次の場合，JP1/Power Monitorと連携できるように，エージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドをマネージャーホストで作成する必要があります。

「6.2.6　電源制御装置を設定する」で説明した以外の電源制御装置を使う場合で，電源制御装置を制御するインターフェースコマンドが用意されている場合

電源制御装置を制御するインターフェースが公開されている場合

このような場合，次に示すコマンドインターフェースで動作するコマンドをマネージャーホストで作成してください。エージェントホストでエージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドの作成方法については，「6.1.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

電源制御装置を使って他ホストを起動・終了するときに使用するコマンドの機能および形式を説明します。作成したコマンドは，リモート電源連携エージェント定義ファイルのctrl_cmdパラメーターに指定します。コマンドを作成する場合は，この仕様に従って作成してください。なお，コマンドの記述形式については，「15.　コマンド」を参照してください。

形式

コマンド名称 { -r | -o | -f }
              { -h IPアドレス | -h ホスト名 | -h 電話番号 }
              [-p パスワードまたはコミュニティ名]
              [-O 次回電源投入時刻]
              [-c チャネル番号]
              [-t 猶予時間]

「コマンド名称」には任意の半角英数字を指定します。

{ -r | -o | -f } は，この中から一つ以上を必ず指定します。

{ -h IPアドレス | -h ホスト名 | -h 電話番号}は，この中からいずれかを必ず指定します。

機能

他ホストの強制再起動，強制電源オン，および強制電源オフを実行します。

引数

-r

ホストを強制再起動します。

-o

ホストを強制電源オンします。

-f

ホストを強制電源オフします。

-h IPアドレス，-h ホスト名，または-h 電話番号

エージェントホストに接続された電源制御装置のIPアドレスまたは電源制御装置の名称を255バイト以内で指定します。この引数は，省略できません。使用する電源制御装置によっては，電話番号を50バイト以内で指定することもできます。

-p パスワードまたはコミュニティ名

パスワードは8文字以内で指定します。

電源制御装置へのアクセスにLANや，SNMPアダプターを使用する場合は，必要に応じてコミュニティ名またはパスワードを指定します。

電源制御装置へのアクセスに電話回線を使用する場合は必要に応じてパスワードを指定します。

-O 次回電源投入時刻

ホストを強制電源オフしたあと，次回，ここで指定した時刻に電源をオンにします。「-O」は，大文字で指定してください。

次回電源投入時刻は，「年/月/日.時:分」の形式で指定します。例えば，2001年7月31日午前8時30分を次回電源投入時刻として設定したい場合，「2001/07/31.08:30」と指定します。「年」は，4バイトの数値で，「年」以外は，2バイトの数値で指定します。

この引数は，オプション-oまたは-fを指定した場合だけ有効になります。ただし，使用する電源制御装置が，ホストを強制電源オンまたは強制電源オフするときに，次回電源投入時刻を設定できない仕様の場合，ここで指定した時刻は，無効になります。

-c チャネル番号

電源制御装置を制御する出力チャネルまたは機器が複数ある場合に，制御したい出力チャネルまたは機器の番号を0〜9,999以内の数値で指定します。

この引数を省略した場合，接続されている電源制御装置全体を制御します。

-t 猶予時間

電源制御装置を制御するコマンドを使用する場合に，実際に制御（強制電源オン，強制電源オフまたは強制再起動）するまでの猶予時間を0から600（単位：秒）までの数値で設定します。なお，猶予時間が設定できない電源制御装置を使用している場合は，ここで設定された値は無効にしてください。

注意事項

コマンド作成上の注意事項

コマンドの実行中は，画面に表示されないので，キーボードやマウスからユーザーが入力できないようにコマンドを作成してください。

また，コマンドを実行するときに，メッセージやダイアログボックスを表示させると処理が停止してしまうので，コマンドを実行した結果は，戻り値で示すように作成してください。コマンド実行時の電源制御装置の状態と動作について，推奨する動作を次の表に示します。

表6‒8　コマンドを実行するときの電源制御装置の状態と動作

ホストの状態

引数

コマンドの実行結果

電源制御装置の状態と動作

電源オフ

-f

正常終了

ホストの電源は，引き続きオフのまま。

-r

正常終了

ホストの電源は，オンにする。

電源オン

-o

正常終了

ホストの電源は，引き続きオンのまま。

電源供給が異常な状態

（停電時など）

-f

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

-r

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

-o

異常終了

電源制御装置は，異常時の処理を続ける。

戻り値の推奨値は，「18」。

コマンド実行時の注意事項

オプション-tで設定した時間を超えても処理が終了しない場合，JP1/Power Monitorは，コマンドプロセスを打ち切ります。

戻り値

0（正常終了）

処理が正常に終了しました。

4

処理が正常に終了しました。ただし，設定が無視されたパラメーターがありました。

8

処理が正常に終了しませんでした。再度処理を実行してください。

16

パラメーターに誤りがあります。

17以上

処理が正常に終了しませんでした。

使用例

エージェントホストhost1を強制電源オフしたあと，2002年6月30日午前8時30分に，電源がオンになるように指定します。

（任意のコマンド名称）-h host1 -f -O 2002/06/30.08:30

6.2.8　環境変数を設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，環境変数を設定します。環境変数の設定方法については，「6.1.8　環境変数を設定する」を参照してください。

6.2.9　デーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，JP1/Power Monitorでホストを自動的に起動・終了できるようにするために，次のデーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定します。

JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定します。自動起動に設定する方法については，「6.1.9　デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

JP1/Base Eventサービスを自動起動に設定する

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，JP1/Base Eventサービスを自動起動に設定します。JP1/Base Eventサービスを自動起動に設定する方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

エージェントホストで，JP1/AJS3およびJP1/Baseをクラスタシステムで運用している場合，JP1/Power Monitorのエージェントは，物理ホスト上のJP1/Base Eventサービスを使用します。そのため，物理ホストおよび論理ホスト両方のJP1/Base Eventサービスを起動してください。

JP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する

エージェントホストを監視終了，制限終了，または強制終了する際，エージェントホストでJP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを正常に停止させるため，自動停止に設定する必要があります。

JP1/Power Monitor以外のアプリケーションのデーモンを自動停止に設定する方法については，「6.1.9　デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

6.2.10　自動運転ユーザーコマンドを作成する

エージェントホストの起動時やエージェントホストの終了前などに，コマンドを作成し，設定しておくことによって，ユーザー独自の処理をすることができます。こうして作成するコマンドを「自動運転ユーザーコマンド」と呼びます。自動運転ユーザーコマンドの作成方法については，「6.1.10　自動運転ユーザーコマンドを作成する」を参照してください。

6.2.11　エージェントホストでの設定をする

エージェントホストで，次の設定をします。

hostsファイルにマネージャーホストのホスト名およびIPアドレスを登録する

pingコマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

リモート電源連携構成定義ファイルを設定します。設定方法については，「14.4.1　リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してください。

構成定義ファイルを設定する

設定方法については，「6.1.11　構成定義ファイルを設定する」を参照してください。

一つの物理ホストで，マネージャーホストとエージェントホストの両方の設定はできません。

6.2.12　マネージャーホストでの設定をする

マネージャーホストで，次の設定をします。

hostsファイルにエージェントホストのホスト名およびIPアドレスを登録する

pingコマンドなどでアドレス解決できない場合に登録してください。

リモート電源連携構成定義ファイルを設定する

設定方法については，「14.4.1　リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してください。

リモート電源連携エージェント定義ファイルを設定する

設定方法については，「14.4.2　リモート電源連携エージェント定義ファイル」を参照してください。

一つの物理ホストで，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は，できません。

(1)　注意事項

システム環境変数TZの値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してください。ユーザー環境変数としてTZの値を設定している場合は，システム環境変数の値と合わせてください。

なお，マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数TZの値が異なる場合は，エージェントホストのTZ値で動作します。

6.2.13　動作を確認する

必要なハードウェアおよびソフトウェアを組み込み，環境設定をしたあと，次の動作について，マネージャーホストで正常に実行できるか確認してください。

なお，エージェントホストで電源制御装置を使用しない場合は「(2)　エージェントホストを強制終了する」を確認してください。

(1)　エージェントホストを起動する

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

jaomstart

JP1/Power Monitorを使ってエージェントホストを起動できることを確認する。

jaompwagt o エージェントホスト名

(2)　エージェントホストを強制終了する

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

jaomstart

JP1/Power Monitorを使ってエージェントホストを強制終了できることを確認する。

jaompwagt f エージェントホスト名

6.3　電源制御装置を使用する場合の設定

電源制御装置を使用する場合の電源制御装置の設定，UNIX版JP1/Power Monitorのセットアップ方法について説明します。

自ホストまたはエージェントホストの電源を自動的にオン・オフするためには，電源制御装置を自ホストまたはエージェントホストに接続する必要があります。使用するハードウェアの構成によって，マネージャーホストおよび自ホストまたはエージェントホストに必要なソフトウェアが異なります。

注意事項

エージェントホストがWindowsの場合，使用できる電源制御装置がOSによって異なります。エージェントホストがWindowsの場合に使用できる電源制御装置については，「5.3　電源制御装置を使用する場合の設定」を参照してください。

自ホストまたはエージェントホストの電源を自動的にオン・オフするのに必要なハードウェアおよびソフトウェアを次の表に示します。なお，最新の情報はWebの「自動電源制御装置一覧」または，前提ソフトウェア製造元へご確認ください。

表6‒9　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア

電源制御装置

対応OS

自ホストまたはエージェントホストに必要なハードウェア

自ホストまたエージェントホストに必要なソフトウェア

マネージャーホストに必要なソフトウェア

AIX

Linux

日立製作所製無停電電源装置※1

日立製作所製PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Network

日立製作所製PowerMonitorHまたは日立製作所製PowerMonitorH for Network※2

○

×

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）※3

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）用制御プログラム

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）用制御プログラム

○

×

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）※3

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）用制御プログラム

日立製作所製遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）用制御プログラム

○

×

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置

APC Smart-UPSおよびSNMPカード

PowerChute Network Shutdown

ソフトウェアは必要ありません。

○

○

AIX 標準

shutdownコマンドの-tオプション対応機種

ソフトウェアは必要ありません。

（該当の連携機能なし）

○

×

山洋電気社製無停電電源制御装置

次の山洋電気社製のプログラムすべて

SANUPS SOFTWARE

無停電電源制御装置用電源制御プログラム

山洋電気社製の電源制御コマンドおよび電源制御コマンド起動用シェルスクリプトファイル

○

×

上記以外のハードウェア

各社提供ソフトウェア

各社提供ソフトウェア

−

−

（凡例）

○：サポートしています。

×：サポートしていません。

−：電源制御装置によって異なります。

注※1

エージェントホストのリモート電源オンをする場合，SNMPカードが電源制御装置に接続されている必要があります。SNMPカードが接続されていない電源制御装置を使用している場合は，別途SNMPカードが必要です。

注※2

エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアのコマンドだけ必要です。

注※3

エージェントホストの対応OSはAIXだけです。

6.3.1　日立製作所製の無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

日立製作所製の無停電電源装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

無停電電源装置をホストに接続する。

接続方法については，製品のマニュアルを参照してください。

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkをインストールする。

ホストを再起動する。

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkのデーモンが正常に動作していることを確認する。

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkが提供しているシェルスクリプトJP1INSTを実行する。

/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認する。

pwon_com

pwread_com

alt_shutdown

これらの手順の詳細については，製品のマニュアルを参照してください。これらの手順を実行することで，JP1/Power Monitorによってホストを自動的に起動・終了できるようになります。

注意事項

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkをインストールしたディレクトリパスと，alt_shutdownの環境変数PATHに記述されたディレクトリパスが合っているかどうか確認してください。

JP1/Power Monitorに設定した情報のうち，次の情報はPowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkに引き継がれません。JP1/Power Monitorの設定を参考にしてPowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkで設定してください。

処理

JP1/Power Monitorの定義

PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkの定義

強制終了までの猶予時間の設定

強制終了猶予時間

（構成定義ファイルのshutdown_timeパラメーター）

シャットダウン遅延時間

（forshutdown）

PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkで設定する次の項目が，JP1/Power Monitorで設定する次回電源投入猶予時間（power_on_idle_timeパラメーター）に影響を与えます。PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkの設定を参照して，JP1/Power Monitorの定義を見直してください。

・シャットダウン遅延時間（forshutdown）

・終了遅延時間（putofftime）

・自動停止時間（autodowntime）

power_on_idle_timeパラメーターには，次の値より長い時間を設定することをお勧めします。

forshutdown + putofftime + autodowntime + 60（単位：秒）

無停電電源装置を停止する場合は，PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkのネットワーク機能がインストールされている必要があります。詳細は製品のマニュアルを参照してください。

無停電電源装置の機種によって必要となるソフトウェアは異なります。「表6-9　電源を自動的にオン・オフする場合に必要なハードウェアとソフトウェア」を参照してください。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するためのPowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkのコマンドをインストールする。

マネージャーホストに日立製作所製の無停電電源装置を接続している場合は，PowerMonitorHまたはPowerMonitorH for Networkをすべてインストールし，環境設定してください。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定をする。

日立製作所製の無停電電源装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名.rpwlog」に，デバッグ情報が出力されます。

machine    host1
ctrl_cmd   /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown
address    111.111.111.111
snmp_com   private

6.3.2　日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）をホストに接続する場合の設定

日立製作所製の遠隔電源制御装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

遠隔電源制御装置をホストに接続する。

接続方法および環境設定方法については，遠隔電源制御装置マニュアルを参照してください。

接続完了後，正常に装置が制御できるかどうか確認してください。

遠隔電源制御装置制御プログラム(pwon_com，pwread_com，alt_shutdown)を/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

遠隔電源制御装置制御プログラムについては，遠隔電源制御装置購入元にお問い合わせください。

/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認し，実行権限を設定する。

pwon_com

pwread_com

alt_shutdown

これらの手順の詳細については，製品のマニュアルを参照してください。これらの手順を実行することで，JP1/Power Monitorによってホストを自動的に起動・終了できるようになります。

注意事項

遠隔電源制御装置を制御するコマンドファイル（alt_shutdownファイル）は，JP1/Power Monitorから次回電源投入時間として9,999分（6日22時間39分）を超える値が渡された場合，遠隔電源制御装置の次回電源投入時間に9,999分（6日22時間39分）を設定します。次回電源投入時間を9,999分（6日22時間39分）以上に指定したい場合は，コマンドファイル内の次回電源投入時間の上限値をテキストエディターなどで変更する必要があります。変更する場合，設定できる最大値は99,999分（69日10時間39分）です。詳細は，遠隔電源制御装置のマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitorに設定した情報のうち，JP1/Power Monitorの構成定義ファイルに指定するパラメーター「shutdown_time強制終了猶予時間」の内容は，遠隔電源制御装置に引き継がれます。ただし，遠隔電源制御装置は「分」単位で切り上げて処理します。例えば，強制終了猶予時間を30秒と指定した場合，遠隔電源制御装置は強制終了猶予時間を「1分」へ切り上げて処理します。構成定義ファイルについての詳細は「14.2.1　構成定義ファイル」を参照してください。

JP1/Power Monitorに設定した情報のうち，JP1/Power Monitorの構成定義ファイルに指定するパラメーター「power_on_idle_time次回電源投入余裕時間」の内容は，JP1/Power Monitorでの自動運転に影響を与えます。遠隔電源制御装置の製品仕様を参照して，JP1/Power Monitorの定義を見直してください。推奨する値は900秒（15分）です。構成定義ファイルについての詳細は「14.2.1　構成定義ファイル」を参照してください。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するためのコマンドファイル(rmt_shutdown)を，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

マネージャーホストに日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続している場合は，遠隔電源制御装置制御プログラム（pwon_com，pwread_com，alt_shutdown）を，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にすべてコピーし，環境設定をしてください。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定をする。

日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/rpc_rmt.log」に，デバッグ情報が出力されます。

machine    host1
ctrl_cmd   /usr/lib/jp1_aom/rmt_shutdown
address    111.111.111.111

6.3.3　日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）を使用する場合の設定

日立製作所製の遠隔電源制御装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

遠隔電源制御装置の環境設定をする。

環境設定方法については，遠隔電源制御装置のマニュアルを参照してください。設定完了後，正常に装置が制御できるかどうか確認してください。

遠隔電源制御装置制御プログラム(pwon_com，pwread_com，alt_shutdown)を/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

遠隔電源制御装置制御プログラムについては，遠隔電源制御装置購入元にお問い合わせください。

/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下に次のファイルがコピーされていることを確認し，実行権限を設定する。

pwon_com

pwread_com

alt_shutdown

これらの手順の詳細については，製品のマニュアルを参照してください。これらの手順を実行することで，JP1/Power Monitorによってホストを自動的に起動・終了できるようになります。

注意事項

遠隔電源制御装置を制御するコマンドファイル（alt_shutdownファイル）は，JP1/Power Monitorから次回電源投入時間として9,999分（6日22時間39分）を超える値が渡された場合，遠隔電源制御装置の次回電源投入時間に9,999分（6日22時間39分）を設定します。次回電源投入時間を9,999分（6日22時間39分）以上に指定したい場合は，コマンドファイル内の次回電源投入時間の上限値をテキストエディターなどで変更する必要があります。変更する場合は，「14.3.1(4)　注意事項」に設定できる最大値について記載していますので，参照してください。詳細については，遠隔電源制御装置のマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitorに設定した情報のうち，JP1/Power Monitorの構成定義ファイルに指定するパラメーター「shutdown_time強制終了猶予時間」の内容は，遠隔電源制御装置に引き継がれます。ただし，遠隔電源制御装置は「分」単位で切り上げて処理します。例えば，強制終了猶予時間を30秒と指定した場合，遠隔電源制御装置は強制終了猶予時間を「1分」へ切り上げて処理します。構成定義ファイルについての詳細は「14.2.1　構成定義ファイル」を参照してください。

JP1/Power Monitorに設定した情報のうち，JP1/Power Monitorの構成定義ファイルに指定するパラメーター「power_on_idle_time次回電源投入余裕時間」の内容は，JP1/Power Monitorでの自動運転に影響を与えます。遠隔電源制御装置の製品仕様を参照して，JP1/Power Monitorの定義を見直してください。構成定義ファイルについての詳細は，「14.2.1　構成定義ファイル」を参照してください。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストのネットワークの設定をする。

エージェントホストの電源制御装置を制御するためのコマンドファイル（rmt_shutdown）を，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

マネージャーホストに日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続している場合は，遠隔電源制御装置制御プログラム（pwon_com，pwread_com，alt_shutdown）を，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にすべてコピーし，環境設定をしてください。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定をする。

日立製作所製の遠隔電源制御装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。channelパラメーターには，パーティションのチャネル番号を指定してください。パーティションのチャネル番号を確認する方法については，遠隔電源制御装置のマニュアルを参照してください。

machine    host1
ctrl_cmd   /usr/lib/jp1_aom/rmt_shutdown
address    111.111.111.111
channel    101

6.3.4　シュナイダーエレクトリック社製「PowerChute Network Shutdown」をサポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定

シュナイダーエレクトリック社製ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」をサポートする無停電電源装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

ホストの電源を無停電電源装置に接続する。

接続方法については，無停電電源装置，およびSNMPカードのマニュアルを参照してください。SNMPカードに設定するコミュニティ名は8バイト以内で設定してください。

PowerChute Network Shutdownをインストールし，環境設定をする。

インストールおよび環境設定の方法については，PowerChute Network Shutdown，およびSNMPカードのマニュアルを参照してください。

PowerChute Network Shutdownで無停電電源装置が認識されていることを確認する。

jpw_set_upsparmコマンドで，SNMPカードのIPアドレス，コミュニティ名を設定する。

jpw_set_upsparmコマンドの詳細は「15.　コマンド」の「jpw_set_upsparm」を参照してください。次に設定例を示します。

（例）IPアドレス「111.111.111.111」，コミュニティ名「private」を設定する場合

jpw_set_upsparm -i 111.111.111.111 -c private

電源制御装置を制御するコマンドのサンプルファイルを，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

次のファイルをコピーしてください。

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.apc_pcns.model

コピーしたファイルのファイル名を変更する。

ファイル名から「.model」または「.apc_pcns.model」を削除して，次の名称に変更します。

pwon_com

pwread_com

alt_shutdown

JP1/Power Monitorの構成定義ファイルで次回電源投入余裕時間（power_on_idle_timeパラメーターの値）を設定する。

次回電源投入余裕時間は，次の式によって算出します。

次回電源投入余裕時間＝180秒＋UPS出力停止までの時間※

注※

UPS出力停止までの時間はSNMPカードの設定に依存します。詳細については，PowerChute Network Shutdown，およびSNMPカードのマニュアルを参照してください。

注意事項

電源オフの場合は，構成定義ファイルの強制終了猶予時間（shutdown_timeパラメーターの値）は無効になります。この場合，OSシャットダウンの猶予時間はSNMPカードおよびPowerChute Network Shutdownの設定に従います。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定をする。

シュナイダーエレクトリック社製のSNMPカードを接続したエージェントホストの指定例を次に示します。該当エージェントホストに対して「control APC」および「type SNMP」を指定します。デフォルトでは，シュナイダーエレクトリック社製SNMPカードに対するマネージャーホストからの電源オン要求は，10秒間隔で3回リトライします。

machine    host1
control    APC
type       SNMP
address    111.111.111.111
snmp_com   private

(3)　注意事項

UPSの冗長構成（1台のサーバに対して複数台のUPSを接続する構成）での電源制御には対応していません。

アウトレットグループ機能に対応したUPSでも，JP1/Power MonitorはUPS全体の電源オン・オフを制御します。UPSの設定によりアウトレットグループの電源オン・オフに時間差を付けることはできますが，アウトレットグループを個別に電源オン・オフすることには対応していません。

JP1/Power Monitorから次回電源投入時刻を指定して電源オフする場合，無停電電源装置に設定されている電源オン待機時間※を考慮しません。そのため，無停電電源装置の起動時刻は次回電源投入時刻から電源オン待機時間が経過した後となります。また，SNMPカードの仕様によって，無停電電源装置の起動時刻がさらに前後に最大6分ずれることがあります。

注※

Power On Delay，Return Delayなどを指します。これらの設定は無停電電源装置の機種により異なる場合があるので，無停電電源装置のマニュアルなどで確認してください。

終了処理を開始してからオンするまでの時間の間隔は，少なくとも次の両方の条件を満たすように設定してください。

条件(a)

次回電源投入余裕時間（構成定義ファイルのpower_on_idle_timeパラメーター）より長い

条件(b)

無停電電源装置に設定している，シャットダウンの開始から無停電電源装置が電源供給を停止するまでの待機時間より長い

条件(a)を満たさない場合，次のように処理されます。

監視終了または制限終了の場合

終了処理されません。

すでに終了処理中の場合

終了処理が中断されます。

ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合，JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を回復します。

クラスタ上で運用しているJP1/AJS3に対してジョブネットの終了を待つ設定になっている場合は，JP1/AJS3情報定義ファイル（aomhost_def）に設定されている論理ホスト上のJP1/AJS3の終了処理を中断します。また，論理ホスト上のJP1/AJS3の停止と同時に系が切り替わる場合，復旧後も系が切り替わったままの状態になります。

強制終了の場合

終了処理されません。

条件(a)を満たし，条件(b)を満たさない場合は，監視終了，制限終了，または強制終了の後に，ホストは再起動されます。

上記の処理の結果，どちらの場合も無停電電源装置はオンのままになります。

無停電電源装置1台に複数のホストが接続されている構成で，その他のホストを事前に停止していた場合，その他のホストは自動的には起動しませんので，手動で起動してください。

スケジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔は，無停電電源装置がサポートしている最大値以内になるように設定してください。無停電電源装置がサポートしている最大値については，無停電電源装置のマニュアル等で確認してください。

(4)　トラブルシューティング

ホストの起動・終了でトラブルが発生したときは，「19.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」に記載されている資料に加えて，次の資料の採取が必要です。

SNMPカードのイベントログ

PowerChute Network Shutdownのイベントログ

統合トレースログファイルにメッセージKAVP1412-Iが出力されているにもかかわらず，OSがシャットダウンしない場合は，SNMPカード，およびPowerChute Network Shutdownが正しく設定されていないおそれがあります。

各製品のマニュアルを参照し，SNMPカード，およびPowerChute Network Shutdownの設定が正しいかどうか確認してください。

特に次のことを見直してください。

SNMPカードのWebインタフェースからの電源制御が可能か

SNMPカードに登録されているPowerChute Network ShutdownクライアントのIPアドレスが正しいか

ファイアウォールの設定が正しいか

6.3.5　AIX標準のshutdownコマンドのシステムの再始動（-t）に対応しているホストの設定

AIX標準shutdownコマンドの-tオプションに対応しているホストをJP1/Power Monitorで自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストの設定

ホストの電源を制御するコマンドのサンプルファイルを，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

次のファイルをコピーしてください。

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model

コピーしたファイルのファイル名から「.model」を削除する。

これで，各ファイルの設定が有効になります。

ホストの電源を制御するコマンドについては，「6.1.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

(2)　注意事項

使用するホストによってシステムの再始動（-t）機能が制限される場合があります。システムの再始動（-t）機能に対応していないホストでは，正常に動作しません。詳細は製品のマニュアルを参照してください。

6.3.6　山洋電気社製の無停電電源制御装置をホストに接続する場合の設定

山洋電気社製の無停電電源制御装置を使ってホストを自動的に起動・終了する場合の設定手順および注意事項について説明します。

(1)　自ホストまたはエージェントホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

無停電電源装置をホストに接続する。

接続方法および環境設定方法については，電源制御装置のマニュアルを参照してください。

SANUPS SOFTWAREを必要に応じてシステムにインストールし，環境設定をする。

接続構成によってはSANUPS SOFTWAREは不要です。詳細は山洋電気社にお問い合わせください。

山洋電気社が提供している電源制御コマンドをインストールする。

1．次の電源制御コマンドを/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にコピーする。

電源制御コマンド（sgctlcmd）

alt_shutdownサンプルコマンドを，ファイル名alt_shutdownでコピー

pwon_comサンプルコマンドを，ファイル名pwon_comでコピー

pwread_comサンプルコマンドを，ファイル名pwread_comでコピー

2．電源制御装置に応じて，/usr/lib/jp1_aom/alt_shutdownをエディターで編集する。

編集する必要がある情報は，山洋電気社のマニュアルを参照してください。

これらの手順の詳細については，電源制御装置のマニュアル，SANUPS SOFTWAREのマニュアル，または電源制御コマンドのマニュアルを参照してください。

注意事項

SANUPS SOFTWAREを電源制御装置とシリアル接続する場合は，電源制御装置側で「ネットワーク環境を使用する」設定にしてください。詳細は山洋電気社のマニュアルを参照してください。

JP1/Power Monitorで指定した強制終了猶予時間は電源制御装置に引き継がれません。電源制御装置側の設定が有効になるため，強制終了猶予時間は電源制御装置側で設定しておいてください。

JP1/Power Monitorから運用する場合，誤動作の原因となるため，SANUPS SOFTWAREおよび電源制御装置側のスケジュール機能を使用しないでください。

(2)　マネージャーホストの設定

ホストにLANボードを組み込み，ネットワークの設定をする。

山洋電気社が提供している，エージェントホストの電源制御装置を制御するためのコマンドをインストールする。

マネージャーホストに山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続している場合は，電源制御コマンド関連の提供ファイルを/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリの下にすべてコピーし，環境設定してください。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定をする。

山洋電気社製の無停電電源制御装置を接続したエージェントホストの指定例を次に示します。

machine    host1
ctrl_cmd   /usr/lib/jp1_aom/rm_shutdown
address    111.111.111.111
channel    1

6.3.7　それ以外の電源制御装置の設定

上記以外の電源制御装置の設定方法については，各製品のマニュアルを参照してください。電源制御装置を制御するコマンドについては，「6.1.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」および「6.2.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。電源制御装置を設定したあと，正常に制御できるかどうか，動作を確認してください。

6.4　JP1/Power Monitorのアンインストール

ここでは，UNIX版JP1/Power Monitorをアンインストールするときの手順をOSごとに示します。

JP1/Power Monitorをアンインストールする前に，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorと連携するプログラムを停止してください。

クラスタシステムで運用している場合は，JP1/Power Monitorのアンインストール前に，必ずJP1/Baseで論理ホストを削除してください。JP1/Baseでの論理ホストの削除については，「7.4.7　論理ホストの削除」を参照してください。

6.4.1　AIXの場合

ホストのOSがAIXの場合のアンインストール手順を次に示します。

スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/Power MonitorデーモンおよびJP1のプロセスがすべて停止していることを確認する。

JP1/Power Monitorデーモンが起動中の場合は，次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop

JP1/Power Monitor以外のプロセスの停止方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

Hitachi PP Installerを使ってアンインストールする。

Hitachi PP Installerについては，「6.5　Hitachi PP Installerの使い方」を参照してください。

6.4.2　Linuxの場合

ホストのOSがLinuxの場合のアンインストール手順を次に示します。

スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

JP1/Power MonitorデーモンおよびJP1のプロセスがすべて停止していることを確認する。

JP1/Power Monitorデーモンが起動中の場合は，次のコマンドを実行して停止させます。

/usr/bin/jp1_aom/jaomstop

JP1/Power Monitor以外のプロセスの停止方法については，各プログラムのマニュアルを参照してください。

注意事項

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，jaomstopコマンドではなく「systemctl stop jp1_pw.service」を実行してください。

Hitachi PP Installerを使ってアンインストールする。

Hitachi PP Installerについては，「6.5　Hitachi PP Installerの使い方」を参照してください。

6.5　Hitachi PP Installerの使い方

Hitachi PP Installerは，JP1/Power Monitorの提供媒体に格納されています。ここでは，次の操作について説明します。

Hitachi PP Installerの起動方法

Hitachi PP Installerを使ってJP1/Power Monitorをインストールする方法

Hitachi PP Installerを使ってJP1/Power Monitorをアンインストールする方法

Hitachi PP Installerを使って現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

Hitachi PP Installerを使用するときの注意事項

Hitachi PP Installerを使用するときは，スーパーユーザー権限が必要です。スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更してください。

6.5.1　Hitachi PP Installerの起動方法

提供媒体からHitachi PP Installerを起動する方法を次に示します。

ドライブにJP1/Power Monitorの提供媒体をセットする。

提供媒体をマウントする。

次のコマンドを実行します。実行するコマンドは使用するOSによって異なります。

AIXの場合：

/mount -r -v cdrfs デバイススペシャルファイル名 /dvdrom

Linuxの場合：

/bin/mount -t iso9660 -r デバイススペシャルファイル名 /mnt/dvbdrom

/dvdrom，/mnt/dvdromはデバイススペシャルファイルのマウントポイントです。マウントポイントディレクトリがない場合は，作成してください。

なお，デバイススペシャルファイル名およびマウントポイントは，使用している環境によって異なる場合があります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerをインストールおよび起動する。

/dvdrom/XXXX/setup /dvdrom

注：ここではマウントポイントに/dvdromを仮定しています。実際のマウントポイントに読み替えて実行してください。

「XXXX」の部分は，使用するOSによって次のように変わります。

AIXの場合「aix」

Linuxの場合「linux」

なお，インストール媒体のディレクトリ名やファイル名は，ハードウェア環境などによって記述した内容と見え方が異なることがあります。lsコマンドで確認し，表示されたファイル名をそのまま入力してください。

6.5.2　Hitachi PP Installerを使ってJP1/Power Monitorをインストールする方法

Hitachi PP Installerを使ってJP1/Power Monitorをインストールする方法を説明します。

Hitachi PP Installerを起動すると，初期画面が表示されます。表示される初期画面例を次の図に示します。

図6‒6　Hitachi PP Installerの初期画面例

初期画面で「I」を入力すると，インストールできるソフトウェアの一覧が表示されます。「JP1/Power Monitor」にカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「I」を入力すると，JP1/Power Monitorがインストールされます。インストール完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

6.5.3　Hitachi PP Installerを使ってJP1/Power Monitorをアンインストールする方法

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力すると，削除できるソフトウェアの一覧が表示されます。「JP1/Power Monitor」にカーソルを移動し，スペースバーで選択します。さらに「D」を入力すると，JP1/Power Monitorがアンインストールされます。削除完了後，「Q」を入力すると初期画面に戻ります。

6.5.4　Hitachi PP Installerを使って現在インストールされている日立製品のバージョンを確認する方法

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動します。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerの初期画面が表示されます。初期画面で「L」を入力すると，インストール済みの日立製品の一覧が表示されます。

7　クラスタシステムで運用する場合のセットアップ

JP1/Power Monitorは，マネージャーをクラスタシステムで運用することができます。この章では，クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用するためのセットアップ方法について説明します。

なお，JP1/Power Monitorでクラスタシステムのセットアップをする前に，必ずJP1/Baseでクラスタシステムのセットアップをしてください。

この機能については，ご使用になるクラスタソフトへの対応をご確認の上，ご使用ください。

7.1　クラスタ運用の概要

JP1/Power Monitorをクラスタシステムで運用する場合の概要を説明します。なお，クラスタシステムや，JP1/Power Monitorと同時に利用するアプリケーションプログラム（JP1のプログラムを含みます）が，この運用方法に対応していないことがあります。各プログラムのマニュアルでご確認ください。

なお，クラスタシステムとは，これまでJP1のマニュアルで「系切り替えシステム」と呼ばれていたものと同じです。

7.1.1　基本的な運用方法

クラスタシステムを使用する場合の基本的な運用方法を説明します。

系切り替えをする場合，JP1/Power Monitorでは，系切り替えの単位ごとに論理ホスト名を割り当てて運用します。系切り替え単位ごとの多重起動や，エージェントへのアクセスには，この論理ホスト名を使用します。

論理ホスト名には，「7.2　クラスタ運用の前提」で示す前提条件に基づいて割り当てられたホスト名を使用してください。DNS運用の場合は，FQDN形式でないホスト名を使用してください。

論理ホスト名を指定することで，サービス（デーモン）の起動およびコマンドの実行が，論理ホストごとにできるようになります。論理ホスト名は次のどちらかの方法で指定します。

各コマンドの論理ホスト指定オプション（通常は-hオプション。詳細は各コマンドの説明を参照してください）

環境変数JP1_HOSTNAME

コマンドの論理ホスト指定オプションを指定した場合は，環境変数JP1_HOSTNAMEの内容にかかわらず，オプションに指定した論理ホスト名が有効になります。コマンドの論理ホスト指定オプションを指定しなかった場合は，jpw_def_setコマンドでの設定内容によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの論理ホスト名を使用するか，または物理ホスト名を使用します。

なお，Windowsの場合，環境変数JP1_HOSTNAMEをシステム環境変数やユーザー環境変数として設定しないでください。サービスの起動などができなくなることがあります。UNIXの場合，ログイン時に実行されるシステムのプロファイル内の環境変数として直接設定しないでください。デーモンの起動などができなくなることがあります。

7.2　クラスタ運用の前提

JP1/Power Monitorをクラスタシステムで運用するには次の前提条件があります。

クラスタソフト（Windows Server Failover Clusterなど）がインストールされていること。

実行系から待機系へ引き継げる共有ディスクを持っていること。

実行系から待機系へ引き継げるIPアドレスが設定されていること。

多重起動する場合，各論理ホストに一つずつIPアドレスがあること。

論理ホスト名がhostsファイルやネームサーバに設定され，TCP/IP通信ができるようになっていること。DNS運用の場合は，FQDN形式でないホスト名を使用すること。

前提であるJP1/Baseでクラスタ運用のための定義がされていること。

論理ホスト名が論理ホスト上のJP1/Baseのイベントサービス名と同じ名称であること。

論理ホスト名は，クラスタシステムの物理ホストと同じ名称にしないでください。同じ名称にするとJP1/Power Monitorを運用できません。

なお，論理ホスト名として指定できる名称の条件については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

論理ホスト名には63バイト以下の名称を推奨しますが，64バイト以上の名称を使用する場合には，先頭から127バイトが同じにならないようにしてください。

7.3　クラスタ運用の環境設定（Windowsホスト）

JP1/Power Monitorをクラスタシステムで運用するための環境設定について説明します。

7.3.1　設定が必要な項目

ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順は，「7.3.3　環境の定義」で説明します。

(1)　共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために，共有ディスク上にフォルダやファイルを作成します。共有するファイルの種類，およびファイルを格納するフォルダを次の表に示します。

共有ファイルの種類

フォルダ名

ログファイル

共有フォルダ名¥JP1POWERMONITOR¥log

定義ファイル

共有フォルダ名¥JP1POWERMONITOR¥PWROOT

フォルダは論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は，必ず別のフォルダを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたフォルダの下位に，共有するフォルダ，ファイルを作成します。

共有ディスクのフォルダ構成例を次に示します。

（例）論理ホストnode0の共有フォルダとして「T:¥」を指定する

T:¥JP1POWERMONITOR¥log
T:¥JP1POWERMONITOR¥PWROOT

(2)　共通定義情報の設定

JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Manager，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っています。同じ論理ホストの共通定義情報は，各サーバで同じ内容にしておく必要があります。

(3)　サービスの登録

論理ホスト対応のサービスを登録します。サービスは，次の名称で登録されます。

表示名称：JP1/PW Manager Service_論理ホスト名

サービス名：JP1_PW_Manager_論理ホスト名

(4)　リモート電源マネージャーアイコンの登録

論理ホスト用のリモート電源マネージャー画面を起動するアイコンを作成し，スタートメニューに登録します。アイコンは，［スタート］−［プログラム］−［JP1_Power Monitor］に，「リモート電源マネージャー 論理ホスト名」という名称で登録されます。

(5)　JP1/AJS3と連携するための設定

JP1/AJS3とJP1/Power Monitorを同じ論理ホスト上で運用する場合は，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取れるように設定します。

jpw_def_set -eyコマンドを実行することで，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取れるようになります。なお，jpw_def_set -enを実行すると，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求は，実行系の物理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取ります。これは，06-01以前のJP1/Power Monitorの動作と同じ動作です。JP1/Power Monitorをインストールした直後の設定（jpw_def_setコマンドを実行していない状態）では，06-01以前と同じ動作をするようになっています。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

7.3.2　インストール

実行系，待機系それぞれのローカルディスク上にJP1/Power Monitorをインストールしてください。Windowsの場合，実行系・待機系とも，同じ名称のドライブおよびフォルダにインストールしてください。

共有ディスクには，JP1/Power Monitorをインストールしないでください。

7.3.3　環境の定義

「7.3.1　設定が必要な項目」で説明した項目をGUIで定義します。実行系と待機系でそれぞれ作業が必要です。

クラスタシステムの実行系は，共有フォルダがオンラインの状態でセットアップしてください。オフライン状態でセットアップをすると，誤ったフォルダが作成されてしまう可能性があります。オンライン状態を確認してからセットアップしてください。誤って，オフライン状態のままセットアップしてしまった場合は，まず，オフライン状態のまま，誤って作成されたフォルダを削除します。その後，共有フォルダをオンラインにし，再度セットアップしてください。

実行系と待機系での作業を次に示します。

(1)　実行系での作業

実行系でJP1/Baseの設定作業をする。

実行系でのJP1/Baseの設定作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3およびその他の連携プログラムの設定作業をする。

JP1/AJS3やその他のプログラムとJP1/Power Monitorとを連携して使用する場合は，JP1/AJS3およびその他のJP1/Power Monitorと連携するプログラムの設定作業をします。

また，電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のフォルダにインストールしておきます。

電源制御装置の設定をする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定をします。［定義設定位置］は，実行系と待機系で同じ位置を指定してください。

JP1PWパス¥bin¥jp1pwhasetup.exeを実行する。

［PWクラスタ構成の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［実行系論理ホストの設定］をクリックする。

次に示すダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスで，論理ホスト名，および共有ディスク上のフォルダを指定します。

「指定したフォルダ名¥JP1POWERMONITOR¥」フォルダ下に，論理ホスト用のログフォルダおよびデータフォルダが，ローカルディスクからコピーされます。

なお，この指定をするときには，共有ディスクを参照できる状態にしておく必要があります。

［次へ］をクリックする。

次に示すダイアログボックスが表示されます。

設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］をクリックしてください。

注意

設定した論理ホスト名が128バイト以上の場合，アイコンに登録する論理ホストの表示名は先頭から127バイトまでとなります。

ダイアログボックスが表示された場合は，同じ名称の論理ホストが登録されていないか確認してください。同じ名称の論理ホストがすでに登録されている場合は，［スタートメニュー］から登録されているアイコン名を変更し，アイコンの名称が重複しないようにしてください。

jpw_def_setコマンドを実行して，同じ論理ホスト上のJP1/AJS3とJP1/Power Monitorを連携するための設定をする。

JP1/AJS3とJP1/Power Monitorを同じ論理ホスト上で運用する場合は，jpw_def_set -eyを実行します。それ以外の場合は設定不要です。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

jpwconfigsetコマンドを実行する。

JP1/AJS3と連携する場合は，次のコマンドを実行して，論理ホスト上のJP1/AJS3との連携の環境設定をします。JP1/AJS3と連携する場合は，必ずこのコマンドを実行してください。

jpwconfigset -h 論理ホスト名

以上で実行系での作業は完了です。

(2)　待機系での作業

実行系の共通定義情報を待機系へ反映させる。

実行系での作業が完了したあと，実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。

まず，実行系で次の作業をします。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイルを待機系にコピーします。

次に，待機系で次の作業をします。

コピーした退避ファイルを引数に指定して，jbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

jbssetcnf 退避ファイル名

待機系でJP1/Baseの設定作業をする。

待機系でのJP1/Baseの設定作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3およびその他の連携プログラムの設定作業をする。

JP1/AJS3やその他のプログラムとJP1/Power Monitorとを連携して使用する場合は，JP1/AJS3およびその他のJP1/Power Monitorと連携するプログラムの設定作業をします。

また，電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のフォルダにインストールしておきます。

電源制御装置の設定をする。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定をします。［定義設定位置］は，実行系と待機系で同じ位置を指定してください。

JP1PWパス¥bin¥jp1pwhasetup.exeコマンドを実行する。

［PWクラスタ構成の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［待機系論理ホストの設定］をクリックする。

次に示すダイアログボックスが表示されます。

実行系で設定した論理ホスト名を選択します。

［次へ］をクリックする。

次に示すダイアログボックスが表示されます。

設定内容を確認してください。設定内容が正しければ，［完了］をクリックしてください。

注意

設定した論理ホスト名が128バイト以上の場合，アイコンに登録する論理ホストの表示名は先頭から127バイトまでとなります。

ダイアログボックスが表示された場合は，同じ名称の論理ホストが登録されていないか確認してください。同じ名称の論理ホストがすでに登録されている場合は，［スタートメニュー］から登録されているアイコン名を変更し，アイコンの名称が重複しないようにしてください。

jpw_def_setコマンドを実行して，同じ論理ホスト上のJP1/AJS3とJP1/Power Monitorを連携するための設定をする。

実行系と同じオプションを指定してjpw_def_setコマンドを実行します。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

以上で，設定は完了です。

7.3.4　クラスタソフトへの登録

フェールオーバーさせるJP1/Power Monitorのサービスをクラスタソフトに登録します。登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

指定の際は，下記の点に注意してください。

クラスタソフトに登録するのは，環境設定で登録された次の名称のサービスです。

JP1_PW_Manager_論理ホスト名

サービスは，使用するIPアドレスおよび共有ディスクといっしょに，実行系から待機系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムのフェールオーバーに伴ってフェールオーバーする場合は，アプリケーションプログラムもいっしょに引き継がれるように設定してください。

IPアドレスおよび共有ディスクが引き継がれ，待機系のJP1/Baseが起動されてから，JP1/Power Monitorが起動されるようにしてください。

クラスタソフトには，起動順序，および停止順序を次のように登録してください。

起動順序

JP1/Base→JP1/Power Monitor→JP1/AJS3（JP1/AJS3と連携する場合）

停止順序

JP1/AJS3（JP1/AJS3と連携する場合）→JP1/Power Monitor→JP1/Base

JP1/AJS3と動作連携をしていて，かつ自ホストの電源をオン・オフする運用の場合，異常検出時には待機系に系を切り替えるよう設定してください。

サービスの再起動を行う設定の場合，JP1/Power Monitorからの電源オフをクラスタソフトが異常と判断してサービスを再起動します。このため，JP1/Power Monitorの終了条件が成立せず，ホストの電源がオフできません。

7.3.5　エージェントホストの追加

マネージャーホストで，エージェントホストを追加します。エージェントホストを追加する手順は，物理ホストの場合と同じで，電源制御装置の設定とエージェントホスト名の設定が必要です。エージェントホスト追加の手順は，「5.2.9　マネージャーホストでの設定をする」を参照してください。

電源制御装置の設定情報（［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの設定内容）は，論理ホスト単独では管理しません。物理ホストと論理ホストで同じ情報を参照します。電源制御装置の設定は，クラスタシステムを構成するすべての物理ホストで完全に一致させてください。

7.3.6　共通定義情報を変更したときの作業

クラスタシステムでは，JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Manager共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要があります。実行系の物理ホストでJP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IM - Manager設定が完了したあと，および共通定義情報を変更したあとには，この項で説明する操作をして，各物理ホスト上の情報を一致させてください。

なお，この操作は，JP1/Power Monitorだけでなく，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerにも影響を与えるので注意して作業してください。

共通定義情報は，次に示す操作をした時に変更されます。

［PWクラスタ構成の設定］ダイアログボックスを使って設定を変更した場合

jpwconfigsetコマンドに論理ホスト名を指定して実行した場合

上記の操作をした場合は，次に示す操作をして，実行系と待機系で共通定義情報を一致させてください。

(1)　実行系での作業

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイルを待機系にコピーする。

(2)　待機系での作業

退避ファイルを引数に指定して，jbssetcnfコマンドを実行する。

実行するコマンドを次に示します。

jbssetcnf 退避ファイル名

7.3.7　論理ホストの削除

論理ホストを削除するための手順を次に示します。

Windowsで論理ホストを削除する場合は，JP1/Baseのjp1bshasetup.exeコマンドを使用します。

jp1bshasetup.exeコマンドを実行する。

［Baseクラスタ構成の設定］ダイアログボックスの「論理ホストの削除」ボタンをクリックする。

削除したい論理ホスト名を選択する。

これによって，JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerの論理ホスト情報とサービスが削除されます。JP1/Power Monitorだけを削除することはできません。

論理ホストの削除では，共有ディスク上の共有ファイル，共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

7.4　クラスタ運用の環境設定（UNIXホスト）

JP1/Power Monitorをクラスタシステムで運用するための環境設定について説明します。

7.4.1　設定が必要な項目

ここでは，環境設定で設定する項目について説明します。実際の設定手順は「7.4.3　環境の定義」で説明します。

(1)　共有ディスクへの共有ファイルの作成

実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するために，共有ディスク上にディレクトリやファイルを作成します。共有するファイルの種類，およびファイルを格納するディレクトリを次の表に示します。

共有ファイルの種別

共有ディレクトリ

リモート電源連携定義ファイル

共有ディレクトリ名/jp1_aom/rpw/

システム情報ファイル

共有ディレクトリ名/jp1_aom/sys/

ログファイル

共有ディレクトリ名/jp1_aom/log/

ディレクトリは，論理ホストごとに割り当ててください。論理ホストが異なる場合は，必ず別のディレクトリを割り当ててください。論理ホストごとに割り当てたディレクトリの下位に，共有するディレクトリ，ファイルを作成します。

共有ディスクのディレクトリ構成例を次に示します。

（例）論理ホストnode0の共有ディレクトリとして「/shdsk/node0/」を指定する

/shdsk/node0/jp1_aom/rpw/
/shdsk/node0/jp1_aom/sys/
/shdsk/node0/jp1_aom/log/

(2)　共通定義情報の設定

JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerは，論理ホストごとの情報を共通定義情報としてローカルディスク上に持っています。同じ論理ホストの共通定義情報は，各サーバで同じ内容にしておく必要があります。

(3)　JP1/AJS3と連携するための設定

JP1/AJS3とJP1/Power Monitorを同じ論理ホスト上で運用する場合は，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取れるように設定します。

jpw_def_set -eyコマンドを実行することで，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求を同じ論理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取れるようになります。なお，jpw_def_set -enを実行すると，JP1/AJS3のリモート電源制御ジョブからの要求は，実行系の物理ホスト上のJP1/Power Monitorが受け取ります。これは，06-01以前のJP1/Power Monitorの動作と同じ動作です。JP1/Power Monitorをインストールした直後の設定（jpw_def_setコマンドを実行していない状態）では，06-01以前と同じ動作をするようになっています。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

JP1/Power Monitorから論理ホスト上のJP1/AJS3を停止したい場合には，「JP1/AJS3情報定義ファイル」の設定が必要です。詳細については，「14.2.2　JP1/AJS3情報定義ファイル」を参照してください。

7.4.2　インストール

実行系，待機系それぞれのローカルディスク上にJP1/Power Monitorをインストールしてください。共有ディスク上には，JP1/Power Monitorをインストールしないでください。

7.4.3　環境の定義

「7.4.1　設定が必要な項目」で説明した項目を，コマンドを使って定義します。実行系と待機系でそれぞれ作業が必要です。

クラスタシステムの実行系は，共有ディレクトリがオンラインの状態でセットアップしてください。オフライン状態でセットアップをすると，誤ったディレクトリが作成されてしまう可能性があります。オンライン状態を確認してからセットアップしてください。誤って，オフライン状態のままセットアップしてしまった場合は，まず，オフライン状態のまま，誤って作成されたディレクトリを削除します。その後，共有フォルダをオンラインにし，再度セットアップしてください。

次に，実行系と待機系それぞれでの作業を説明します。

(1)　jp1pw_setup_clusterコマンド

jp1pw_setup_clusterコマンドを使用して環境設定をします。jp1pw_setup_clusterコマンドの入力形式を次に示します。

jp1pw_setup_cluster -h 論理ホスト名
                   [-d 共有ディレクトリ名]
                   [-v]

-hオプションには，JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定します。

-dオプションは，実行系の環境設定時に指定します。このオプションには，共有ディレクトリと共有ファイルを作成する，共有ディスク上のディレクトリをフルパスで指定します。

-vオプションを指定すると，処理状況が表示されます。

コマンドを実行すると，共有ディレクトリとして，「指定したディレクトリ名/jp1_aom/」が作成され，ローカルディスクの定義ファイル（/etc/opt/jp1_aom/rpw/下のファイル）がコピーされます。

jp1pw_setup_clusterコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jp1pw_setup_cluster」を参照してください。

注意事項

このコマンドの実行前に，JP1/Power Monitorのすべてのデーモンを停止してください。また，物理ホストで動作しているJP1プログラムを停止してください。

コマンドを実行するときは，必ず共有ディスクをマウントしておいてください。

設定はノードごとに実施してください。

(2)　実行系での作業

実行系でJP1/Baseの設定作業をする。

実行系でのJP1/Baseの設定作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3およびその他の連携プログラムの設定作業をする。

JP1/AJS3やその他のプログラムと連携して，JP1/Power Monitorを使用する場合は，JP1/AJS3およびその他のJP1/Power Monitorと連携するプログラムの設定作業をします。

また，電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のディレクトリにインストールしておきます。

論理ホストを設定し，共有ディスク上に共有ファイル，共有ディレクトリを作成する。

次のコマンドを実行します。

jp1pw_setup_cluster -h 論理ホスト名 -d 共有ディレクトリ

リモート電源連携構成定義ファイルを編集する。

リモート電源連携構成定義ファイル（/共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw/rpw_conf）の次のパラメーターの値を変更してください。

agtdef：共有ディスク上のリモート電源連携エージェント定義ファイルを指定する。

agrdb：共有ディスク上のリモート電源連携エージェントデータベースのディレクトリを指定する。

active：y（リモート電源連携デーモンを起動する）を指定する。

timeout：必要に応じて通信打ち切り時間を指定する。

manager：指定しない。

（設定例）

agtdef /共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw/agt_def
agtdb  /共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw/db
active  y
timeout 60
manager

詳細については，「14.4.1　リモート電源連携構成定義ファイル」を参照してください。

jpw_def_setコマンドを実行して，同じ論理ホスト上のJP1/AJS3とJP1/Power Monitorを連携するための設定をする。

JP1/AJS3とJP1/Power Monitorを同じ論理ホスト上で運用する場合は，jpw_def_set -eyを実行します。それ以外の場合は設定不要です。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

jaomajs2confsetコマンドを実行する。

論理ホスト上のJP1/AJS3と連携する場合は，次のコマンドを実行して，論理ホスト上のJP1/AJS3との連携の環境設定をします。JP1/AJS3と連携する場合は，必ずこのコマンドを実行してください。

jaomajs2confset -h 論理ホスト名

以上で実行系での作業は完了です。

(3)　待機系での作業

実行系の共通定義情報を待機系へ反映させる。

実行系での作業が完了したあと，実行系の共通定義情報を待機系にコピーします。

まず，実行系で次の作業をします。

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避します。実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイルを待機系にコピーします。

次に，待機系で次の作業をします。

退避ファイルを引数に指定して，jbssetcnfコマンドを実行します。実行するコマンドを次に示します。

jbssetcnf 退避ファイル名

待機系でJP1/Baseの設定作業をする。

JP1/Baseの作業については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS3およびその他の連携プログラムの設定作業をする。

JP1/AJS3やその他のプログラムと連携して，JP1/Power Monitorを使用する場合は，JP1/AJS3およびその他のJP1/Power Monitorと連携するプログラムの設定作業をします。

また，電源制御装置のリモート制御コマンドを実行系・待機系で同じ名称のディレクトリにインストールしておきます。

論理ホストを設定する。

次のコマンドを実行します。

jp1pw_setup_cluster -h 論理ホスト名

jpw_def_setコマンドを実行して，同じ論理ホスト上のJP1/AJS3とJP1/Power Monitorを連携するための設定をする。

実行系と同じオプションを指定してjpw_def_setコマンドを実行します。jpw_def_setコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

7.4.4　クラスタソフトへの登録

フェールオーバーさせるJP1/Power Monitorのデーモンを，クラスタソフトに登録してください。登録方法の詳細は各クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

指定の際は，下記の点に注意してください。

デーモンは，使用するIPアドレスおよび共有ディスクといっしょに，実行系から待機系に引き継がれるようにしてください。アプリケーションプログラムのフェールオーバーに伴ってフェールオーバーする場合は，アプリケーションプログラムもいっしょに引き継がれるように設定してください。

IPアドレスおよび共有ディスクが引き継がれ，待機系のJP1/Baseが起動してから，JP1/Power Monitorが起動するようにしてください。

クラスタソフトには，起動順序，および停止順序を次のように登録してください。

起動順序

JP1/Base→JP1/Power Monitor→JP1/AJS3（JP1/AJS3と連携する場合）

停止順序

JP1/AJS3（JP1/AJS3と連携する場合）→JP1/Power Monitor→JP1/Base

UNIXの場合，クラスタソフトに登録するのは，次に示すコマンドです。

jpw_start.cluster 論理ホスト名

jpw_start.clusterコマンドは，下記のコマンドを実行します。

jaomlgrpwstart -h 論理ホスト名

また，停止する場合は以下のコマンドを登録します。

jpw_stop.cluster 論理ホスト名

jpw_stop.clusterコマンドは，下記のコマンドを実行します。

jaomlgrpwstop -h 論理ホスト名

jpw_killall.cluster 論理ホスト名

jpw_killall.clusterコマンドは，jaomlgrpwstop -fコマンドを使用して，JP1/Power Monitorを強制終了します。

また，クラスタソフトでJP1/Power Monitorの稼働状況を監視する場合は以下のコマンドを登録します。

jpw_rpw_status -h 論理ホスト名

各コマンドの詳細については，「15.　コマンド」を参照してください。

なお，UNIXの場合，psコマンドの出力結果には，プロセス名の後ろに論理ホスト名が与えられ，どの論理ホストのプロセスか判断できるようになっています。

JP1/AJS3と動作連携をしていて，かつ自ホストの電源をオン・オフする運用の場合，異常検出時には待機系に系を切り替えるよう設定してください。

サービスの再起動を行う設定の場合，JP1/Power Monitorからの電源オフをクラスタソフトが異常と判断してサービスを再起動します。このため，JP1/Power Monitorの終了条件が成立せず，ホストの電源がオフできません。

7.4.5　エージェントホストの追加

マネージャーホストで，エージェントホストを追加します。エージェントホストを追加する手順は，物理ホストの場合と同じで，電源制御装置の設定とエージェントホスト名の設定が必要です。エージェントホスト追加の手順は，「6.2.12　マネージャーホストでの設定をする」を参照してください。

エージェントホストの情報は，共有ディスク上のリモート電源連携エージェント定義ファイルに保存されます。リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定情報と，各物理ホストでの制御コマンドの配置を完全に一致させてください。

7.4.6　共通定義情報を変更したときの作業

クラスタシステムでは，JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerの共通定義情報を各物理ホスト上で一致させる必要があります。実行系の物理ホストでJP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/IM - Managerの設定が完了したあと，および共通定義情報を変更したあとには，この項で説明する操作をして，各物理ホスト上の情報を一致させてください。

なお，この操作は，JP1/Power Monitorだけでなく，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerにも影響を与えるので注意して作業してください。

共通定義情報は，次に示す操作をした時に変更されます。

jp1pw_setup_clusterコマンドを使って，JP1/Power Monitorをクラスタ用にセットアップをした場合

jaomsjs2confsetコマンドに論理ホスト名を指定して実行した場合

上記の操作をした場合は，次に示す操作をして，実行系と待機系で共通定義情報を一致させてください。

(1)　実行系での作業

実行系でjbsgetcnfコマンドを実行し，共通定義情報を退避する。

実行するコマンドを次に示します。

jbsgetcnf -h 論理ホスト名 > 退避ファイル名

退避ファイルを待機系にコピーする。

(2)　待機系での作業

共通定義情報退避ファイルを引数に指定して，jbssetcnfコマンドを実行する。実行するコマンドを次に示す。

jbssetcnf 退避ファイル名

7.4.7　論理ホストの削除

論理ホストを削除する場合は，JP1/Baseのjbsunsetcnfコマンドを使用します。次のコマンドを実行してください。

jbsunsetcnf -i -h 論理ホスト名

jbsunsetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

これによって，JP1/Power Monitor，JP1/Base，JP1/AJS3，およびJP1/IM - Managerの論理ホスト情報とサービスが削除されます。JP1/Power Monitorだけを削除することはできません。

論理ホストの削除では，共有ディスク上の共有ファイル，共有フォルダは削除されません。手作業で削除してください。

7.5　クラスタ運用時の注意事項

クラスタシステムで多重起動する場合，多重起動する論理ホストの数だけ，システムのリソースが必要となります。

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを設定する場合は，物理ホストおよび論理ホストで動作しているJP1のプログラムやサービスを必ず停止してください。物理ホストのJP1プログラムやサービスを停止しないまま，クラスタシステムの設定を行った場合，論理ホストのサービスが正常に動作しなくなります。このような場合は，サーバを再起動して，回復してください。

システム環境変数TZの値をマネージャーホストとエージェントホストで統一してください。ユーザー環境変数としてTZの値を設定している場合は，システム環境変数の値と合わせてください。

なお，マネージャーホストとエージェントホストでシステム環境変数TZの値が異なる場合は，エージェントホストのTZ値で動作します。

UNIXの場合，同じ論理ホストでは，言語種別および環境変数LANGの値を統一してください。

Windowsの場合，実行系の定義を退避するときにjbsgetcnfコマンドに指定する論理ホスト名には，論理ホストを定義したときに指定した名称と大文字・小文字を合わせて指定してください。

誤った指定をした場合は，論理ホストを削除してから再度設定してください。

クラスタシステムによっては，現在論理ホストが稼働していない側の系で論理ホスト上の電源制御マネージャー機能を使用した場合，制御が戻らないことがあります。それを防止するため，論理ホスト上の電源制御マネージャー機能は，必ず現在論理ホストが稼動している側の系で使用してください。

第3編　運用・操作編

8　自ホストの電源を制御する操作（Windowsホスト）

この章では，Windowsの自ホストの電源を制御する操作について説明します。

8.1　スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する

自ホストを起動・終了する日付や時刻などのスケジュール情報を設定します。設定した時刻になると，自動的にホストの電源を起動・終了できます。

スケジュール情報を設定するには，Administrators権限が必要です。

注意事項

JP1/Power Monitorで設定したスケジュールと各電源制御装置で設定したスケジュールの両方でホストを運用しないでください。両方で運用した場合の動作は保証しません。

自ホストの電源運用を管理するプロセスはJP1/Base Control Serviceサービスから起動されます。自ホストの電源運用中はJP1/Base Control Serviceサービスを停止させないでください。

スケジュール情報を設定するには，次の二つ方法があります。

GUIで設定する

運転スケジュール定義ファイルをインポートする

スケジュール情報をGUIで設定する方法については，図8-1および「8.1.1　日付と時刻を設定する」および「8.1.2　運休日を設定する」を参照してください。

運転スケジュール定義ファイルを使用したスケジュールの設定については，「8.1.3　運転スケジュール定義ファイルをインポートする」を参照してください。

スケジュール情報をGUIで設定する流れを次の図に示します。

図8‒1　スケジュール情報設定の流れ

8.1.1　日付と時刻を設定する

自ホスト（Windowsホスト）を起動・終了する日付と時刻を設定します。日付と時刻を設定するには，次の二つの方法があります。

［カレンダー設定］ダイアログボックスで，ホストを起動・終了する日付または曜日を設定し，［時刻設定］ダイアログボックスで，時刻を設定する

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，ホストを起動・終了する日付を設定し，［時刻設定］ダイアログボックスで，時刻を設定する

また，設定した時刻を取り消したい場合，［時刻設定］ダイアログボックスで取り消します。

［カレンダー設定］ダイアログボックス，［年間カレンダー設定］ダイアログボックス，および［時刻設定］ダイアログボックスについては，「12.3　自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス」を参照してください。

(1)　［カレンダー設定］ダイアログボックスで日付または曜日を設定する

［カレンダー設定］ダイアログボックスでホストを起動する日付または曜日を設定する場合の手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

当月のカレンダーを表示した［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

カレンダーからホストを起動・終了する日付または曜日を選択する。

次のどれかの方法で［時刻設定］ダイアログボックスを表示する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

選択した日付または曜日をダブルクリックする。

選択した日付または曜日を右クリックし，［時刻設定］を選択する。

［時刻設定］ダイアログボックスの［時刻］で時刻を設定する。

［電源オン］，［電源オフ：強制終了］，または［電源オフ：計画終了］を選択する。

［追加］ボタンをクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに設定した時刻が表示されます。

［時刻設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了して，［カレンダー設定］ダイアログボックスに戻ります。［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，時刻を設定した日付や曜日が青く表示されます。［OK］ボタンをクリックした時点で設定は有効になります。JP1/Base Control Serviceサービスを再起動する必要はありません。

(2)　［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで日付を設定する

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで日付を設定する場合の手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

［年間カレンダー］ボタンをクリックする。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

カレンダーからホストを起動・終了する日付を選択する。

次のどちらかの方法で［時刻設定］ダイアログボックスを表示する。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

選択した日付をダブルクリックする。

選択した日付を右クリックし，［時刻設定］を選択する。

［時刻設定］ダイアログボックスの［時刻］で時刻を設定する。

［電源オン］，［電源オフ：強制終了］，または［電源オフ：計画終了］を選択する。

［追加］ボタンをクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスに設定した時刻が表示されます。

［時刻設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了して，［年間カレンダー設定］ダイアログボックスに戻ります。［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，時刻を設定した日付が青く表示されます。［OK］ボタンをクリックした時点で設定は有効になります。JP1/Base Control Serviceサービスを再起動する必要はありません。

(3)　設定した時刻を取り消す

設定した時刻を取り消す手順を次に示します。

［時刻設定］ダイアログボックスの［時刻設定リスト］リストボックスから，取り消したい時刻を選択する。

［削除］ボタンをクリックするか，選択した時刻をダブルクリックする。

［時刻設定リスト］リストボックスから選択した時刻が削除されます。すべての時刻を削除したい場合，［全て削除］ボタンをクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

これで設定した時刻が取り消されます。［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，設定した時刻を取り消した日付や曜日が黒い表示に戻ります。また，日付で時刻を設定し，曜日で設定した時刻を取り消した場合，その日付は，青く表示されます。［OK］ボタンをクリックした時点で設定は有効になります。JP1/Base Control Serviceサービスを再起動する必要はありません。

8.1.2　運休日を設定する

Windowsホストのスケジュールで運休日を設定します。運休日とは，ホストを起動・終了するスケジュールを実行しない日のことです。運休日に設定すると，その日に設定したスケジュールは，無効になります。運休日を設定するには，［運休日設定］ダイアログボックスを使います。

運休日前にホストが終了するように設定されていない場合，運休日になってもホストは運転を続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストを終了させるスケジュールを設定してください。

運休日の設定，追加，および取り消しの手順を次に示します。［運休日設定］ダイアログボックスについては，「12.3.4　［運休日設定］ダイアログボックス」を参照してください。

(1)　運休日を設定・追加する

運休日を設定または追加する手順を次に示します。

［運休日設定］ダイアログボックスの［運休日］で，運休日にする日付を設定する。

［追加］ボタンをクリックする。

［運休日リスト］リストボックスに，設定した日付が表示されます。

［OK］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，運休日に設定された日付が赤く表示されます。

(2)　運休日を取り消す

運休日を取り消す手順を次に示します。

［運休日設定］ダイアログボックスの［運休日リスト］リストボックスから，取り消したい日付を選択する。

［削除］ボタンをクリックするか，選択した日付をダブルクリックする。

運休日リストから選択した日付が削除されます。すべての日付を取り消したい場合，［全て削除］をクリックします。

［OK］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，取り消された日付が黒い表示に戻ります。

8.1.3　運転スケジュール定義ファイルをインポートする

運転スケジュール定義ファイルに，自ホスト（Windowsホスト）を起動・終了するスケジュールを設定します。運転スケジュール定義ファイルの編集には，エディターを使用します。編集した運転スケジュール定義ファイルをインポートすると，Windowsホストのスケジュールを設定できます。

運転スケジュール定義ファイルの形式については，「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

運転スケジュール定義ファイルを使って，Windowsホストのスケジュールを設定するには，次の二つの場合があります。

新たにWindowsホストのカレンダーを設定する。

Windowsホストのカレンダーを修正する。

それぞれの場合の手順および運転スケジュール定義ファイルのインポート方法について，次に説明します。

(1)　新たにWindowsホストのカレンダーを設定する

新たにWindowsホストのカレンダー情報を設定する場合の手順を次に示します。

エディターで運転スケジュール定義ファイルを作成する。

運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのカレンダーにインポートする。

Windowsホストのカレンダー情報を設定する方法として，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルを利用する方法もあります。UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのテキストは，エディターで編集できます。UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルの利用については，「8.1.5　UNIXホストのスケジュール情報をWindowsホストで利用する」を参照してください。

(2)　Windowsホストのカレンダーを修正する

すでに設定されているWindowsホストのカレンダー情報を修正する場合の手順を次に示します。

Windowsホストのカレンダーをエクスポートし，運転スケジュール定義ファイルを生成する。

Windowsホストのカレンダーをエクスポートする方法については，「8.1.4　スケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。

生成した運転スケジュール定義ファイルのテキストをエディターで修正する。

修正した運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのカレンダーにインポートする。

(3)　運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのカレンダーにインポートする

運転スケジュール定義ファイルを，Windowsホストのカレンダーにインポートするには，次の二つの方法があります。

jpwcalimpコマンドを実行する。

GUIからインポートする。

jpwcalimpコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwcalimp（Windows限定）」を参照してください。ここでは，GUIで運転スケジュール定義ファイルをインポートする手順を説明します。

GUIの［カレンダー設定］ダイアログボックスまたは［年間カレンダー設定］ダイアログボックスを表示する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスおよび［年間カレンダー設定］ダイアログボックスについては，「12.3　自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス」を参照してください。

［インポート］ボタンをクリックする。

［ファイルのインポート］ダイアログボックスが表示されます。

運転スケジュール定義ファイル名を入力する。

次のどちらかの方法で運転スケジュール定義ファイル名を入力します。

［インポート元ファイル］に運転スケジュール定義ファイル名を入力する。

運転スケジュール定義ファイル名の指定方法については，「15.　コマンド」の「jpwcalimp（Windows限定）」を参照してください。

［参照］ボタンをクリックする。

このボタンをクリックすると，［インポートファイルを選択］ダイアログボックスが表示され，インポート元ファイルを選択できます。

［OK］ボタンをクリックする。

これで，エディターで編集した運転スケジュール定義ファイルが，Windowsホストのカレンダーにインポートされます。

注意事項

Windowsホストの計画終了中または強制終了中に，運転スケジュール定義ファイルをインポートしないでください。

8.1.4　スケジュール情報をエクスポートする

Windowsホストのカレンダー情報を，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのフォーマットに合わせてエクスポートします。生成された運転スケジュール定義ファイルの有効な使い方および運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法を説明します。

(1)　エクスポートした運転スケジュール定義ファイル

Windowsホストのカレンダー情報をエクスポートし，生成された運転スケジュール定義ファイルは，次のように利用できます。

カレンダー情報を参照する。

テキストでカレンダー情報を参照し，確認することができます。

カレンダー情報をエディターで修正する。

エディターで運転スケジュール定義ファイルのテキストを修正します。修正後の運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのカレンダー情報にインポートすることで，カレンダー情報が修正されます。

他Windowsホストで，同じカレンダー情報を設定する。

他Windowsホストに，運転スケジュール定義ファイルをコピーします。コピーした運転スケジュール定義ファイルをインポートすることで，他Windowsホストでは，コピー元のWindowsホストと同じカレンダー情報を設定できます。

UNIXホストの運転スケジュールを設定する。

運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストにコピーして，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルを設定できます。

Windowsホストのカレンダー情報をエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用する場合の注意事項については，「8.1.6　Windowsホストのスケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。

(2)　運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法

Windowsホストのカレンダーを運転スケジュール定義ファイルへエクスポートするには，次の二つの方法があります。

jpwcalexpコマンドを実行する。

GUIからエクスポートする。

jpwcalexpコマンドについては，「15.　コマンド」の「jpwcalexp（Windows限定）」を参照してください。ここでは，GUIでWindowsホストのカレンダー情報を運転スケジュール定義ファイルにエクスポートする手順を説明します。

GUIの［カレンダー設定］ダイアログボックスまたは［年間カレンダー設定］ダイアログボックスを表示する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスおよび［年間カレンダー設定］ダイアログボックスについては，「12.3　自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス」を参照してください。

［エクスポート］ボタンをクリックする。

［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。

エクスポート情報を指定する。

［エクスポート先ファイル］

［エクスポート先ファイル］に運転スケジュール定義ファイル名を入力します。運転スケジュール定義ファイル名の指定方法については，「15.　コマンド」の「jpwcalexp（Windows限定）」を参照してください。

エクスポート先ファイルをGUIで選択する場合，［参照］ボタンをクリックしてください。

［参照］ボタン

エクスポート先ファイルをGUIで選択する場合，このボタンをクリックします。［エクスポートファイルを選択］ダイアログボックスが表示され，エクスポート先ファイルを選択できます。

［出力フォーマットの選択］

運転スケジュール定義ファイルの出力フォーマットを選択します。月単位または年単位のどちらかのオプションを選択します。運転スケジュール定義ファイルの出力フォーマットについては，「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

［ファイル先頭行にタイトルを出力する］を指定

運転スケジュール定義ファイルの先頭行に，タイトルを出力する場合，オプションを選択します。

［OK］ボタンをクリックする。

これで，Windowsホストのカレンダーはエクスポートされ，運転スケジュール定義ファイルが生成されます。ただし，手順3で指定したエクスポート先ファイルがすでにある場合，上書きの確認メッセージが表示されます。エクスポート先ファイルを上書きする場合は，［はい］をクリックしてください。［いいえ］をクリックした場合は，エクスポートは実行されません。エクスポート先ファイル名を確認してください。

注意事項

Windowsホストの計画終了中または強制終了中に，運転スケジュール定義ファイルをエクスポートしないでください。

8.1.5　UNIXホストのスケジュール情報をWindowsホストで利用する

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルは，Windowsホストのカレンダーにインポートできます。

次の図のように，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストにコピーし，コピーした運転スケジュール定義ファイルをインポートすることで，Windowsホストでは，UNIXホストと同じスケジュールが設定できます。また，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのテキストを修正して，Windowsホスト独自のスケジュール設定もできます。

注意事項

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストにFTPコマンドで転送する場合は，転送モードにアスキーモードを指定してください。

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストで利用する場合は，改行コードをWindows用に変換してください。なお，運転スケジュール定義ファイルを，FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は，改行コードの変換は不要です。

Windowsホストの計画終了中または強制終了中に，運転スケジュール定義ファイルをインポートしないでください。

(1)　UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルの機能差異

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルには，UNIXホストにだけ有効な機能があります。次の機能は，Windowsホストのカレンダー機能にはないため，指定を無視し，インポートしません。

「(+n)」指定

UNIXホストでは，次回電源投入時刻からn日後の終了開始時刻を設定します。

翌日の時刻設定とみなす時刻指定

次の時刻設定を，翌日の時刻設定とみなします。

次回電源投入時刻が指定されている場合で，終了開始時刻が次回電源投入時刻以前である。

次回電源投入時刻が指定されていない場合で，強制終了開始時刻が監視終了開始時刻以前または制限開始終了時刻以前である。

UNIXホストとWindowsホストで，運転スケジュール定義ファイルを共用する場合，「(+n)」指定および翌日の時刻設定とみなす時刻指定は誤りやすいので，実際に動作させたい日に時刻を設定してください。

（誤りやすい例）

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性については，「13.2.1(5)　UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルがインポートされたときの互換性」を参照してください。

8.1.6　Windowsホストのスケジュール情報をエクスポートする

Windowsホストのカレンダー情報を，運転スケジュール定義ファイルにエクスポートし，テキストでカレンダー情報を参照することができます。また，運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストにコピーし，Windowsホストのカレンダー情報をUNIXホストの運転スケジュール定義ファイルとして使うこともできます。

注意事項

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストにFTPコマンドで転送する場合は，転送モードにアスキーモードを指定してください。

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで利用する場合は，改行コードをUNIX用に変換してください。なお，運転スケジュール定義ファイルを，FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は，改行コードの変換は不要です。

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルを，UNIXホストで利用する場合の互換性については，「14.3.1(5)　Windowsホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用するときの互換性」を参照してください。

8.2　スケジュール情報を確認する

Windowsの自ホストを起動・終了するスケジュールを週単位で画面に表示し，確認できます。スケジュール情報を確認するには，［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを表示します。表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダーの週間情報］を選択します。

スケジュールは，ダイアログボックスを表示した週から1年先の週まで表示できます。

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスについては，「12.3.6　［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス」を参照してください。

8.3　スケジュール情報を退避・配布・回復する

Windowsホストでは，スケジュール情報を設定したファイルを退避，配布，および回復できます。バックアップファイルとしてスケジュール情報を退避するだけでなく，退避したファイルを他ホストに配布すると，複数のホストを同じスケジュールで運用できます。なお，スケジュール情報のエクスポートまたはインポートでも，退避，配布，または回復できますが，ここでは，スケジュールファイルの退避，回復コマンドを使用した方法を説明します。

ホストでスケジュールファイルを退避し，他ホストに配布したあと，回復してホストを運用するまでの流れを次に示します。

各手順について，次に説明します。なお，スケジュール情報を退避・配布・回復するには，Administrators権限が必要です。

8.3.1　スケジュール情報を退避する

Windowsホストでは，スケジュール情報を設定したファイルを退避できます。ファイルを退避すると，拡張子に.sbkを付けた任意のファイルが作成されます。退避されるファイルは，JP1/Power Monitorデータフォルダ直下にある次の二つのファイルです。JP1/Power Monitorデータフォルダとは，標準では，「JP1PWパス¥PWROOT¥」のことです。

Windowsホストで退避されるファイルを次に示します。

aomspinf.schファイル

aomwkinf.schファイル

ファイルを退避するには，aomschbkコマンドを実行します。aomschbkコマンドを実行する前に，JP1/Base Control Serviceサービスが停止しているか確認してください。aomschbkコマンドについては，「15.　コマンド」の「aomschbk（Windows限定）」を参照してください。

8.3.2　スケジュール情報を配布する

Windowsホストで退避したファイルを他ホストに配布すると，複数のホストを同じスケジュールで運用できます。

配布できるのは，スケジュール情報だけです。JP1/Power Monitorの環境設定に関する情報は，配布できません。配布先のホストも配布元ホストと同じ環境で運用したい場合，配布先のホストでJP1/Power Monitorの環境設定をしてください。

退避したファイルを配布するには，次の二つの方法があります。

JP1/NETM/DMで配布する

JP1/FTPで配布する

それぞれの方法について，次に説明します。

(1)　JP1/NETM/DMで配布する

退避したファイルをJP1/NETM/DMを使って配布できます。配布する手順を次に示します。手順の詳細については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)」を参照してください。

退避したファイルをJP1/NETM/DM Clientでユーザープログラムとしてパッケージングする。

パッケージングしたファイルをJP1/NETM/DM Managerへ登録する。

配布先でスケジュール情報を回復するために，パッケージングの際，インストール直後に起動する外部プログラムとしてaomschrsコマンドを指定しておきます。

JP1/NETM/DMサーバから配布先ホストへ，退避したファイルをリモートインストールする。

リモートインストールが終了すると，aomschrsコマンドが自動的に実行され，配布先のホストでスケジュール情報が回復されます。aomschrsコマンドについては，「15.　コマンド」の「aomschrs（Windows限定）」を参照してください。

(2)　JP1/FTPで配布する

退避したファイルをJP1/FTPを使って配布できます。配布先でスケジュール情報を回復するために，配布の際，自動起動プログラムとしてaomschrsコマンドを指定しておきます。ファイル転送の終了後，aomschrsコマンドが自動的に実行され，配布先ホストで退避したファイルが回復されます。

詳細については，マニュアル「JP1/File Transmission Server/FTP（Windows用）」を参照してください。

8.3.3　スケジュール情報を回復する

回復すると，退避したファイルのスケジュール情報が有効になります。Windowsホストの退避ファイルを回復するにはaomschrsコマンドを実行します。aomschrsコマンドについては，「15.　コマンド」の「aomschrs（Windows限定）」を参照してください。

8.4　ホストの終了処理を直ちに実行する

Windowsの自ホストを計画終了または強制終了したい場合，日時を設定して実行するだけではなく，直ちに実行する方法もあります。

ホストの終了処理を直ちに実行するには，Administrators権限が必要です。

直ちにホストの計画終了または強制終了を開始したい場合，次の二つの方法があります。

aompwconコマンドを実行する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで実行する

それぞれの方法について次に説明します。

8.4.1　aompwconコマンドを実行する

aompwconコマンドで，直ちにホストの計画終了または強制終了を開始します。aompwconコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「aompwcon（Windows限定）」を参照してください。

8.4.2　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで実行する

自ホストをマネージャーホストとして運用している場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウからも強制終了できます。強制終了する手順を次に示します。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでマネージャーホスト（自ホスト）を選択する。

［操作］−［強制終了］を選択する。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

［再起動］または［電源オフ］を選択する。

［次回電源投入時刻］の項目は，不活性になっています。

［OK］ボタンをクリックする。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスの設定内容に従って，自ホストで強制終了が実行されます。

8.4.3　ホストの終了処理を直ちに実行する場合の注意事項

ホストの終了処理を直ちに実行する場合の注意事項を次に示します。

ホストを計画終了または強制終了する際，起動しているサービスを正常に停止させたい場合，JP1/Baseの起動順序定義ファイルでサービスの停止順序を設定してください。

環境によって，ホストの終了処理が開始されるまで時間が掛かる場合がありますが，問題はありません。ほかの操作をしないでお待ちください。

電源制御装置を使わないでホストを運用している場合，ホストを電源オフの状態にすると，JP1/Power Monitorで起動できません。手動で起動してください。

8.5　自ホストの電源を制御する際の注意事項

ここでは，Windows版JP1/Power Monitorで，自ホストの電源を制御する際の注意事項について説明します。

8.5.1　スケジュール情報を設定するときの注意事項

スケジュールを設定するときの注意事項を次に示します。

終了処理を開始してからオンするまでの時間は少なくても10分※以上の間隔を設定してください。10分より短い場合は，次のように処理されます。

計画終了の場合

ホストは，計画終了後に再起動されます。

強制終了の場合

ホストは，強制終了後に再起動されます。

注※

電源制御装置で推奨されている間隔がある場合は，その時間を設定してください。

スケジュール情報で設定した計画終了が開始されてから［環境設定］ダイアログボックスで設定した終了条件が成立しない場合，次のように処理されます。

計画終了開始時刻から24時間を過ぎた場合

ホストは，強制終了後に電源オフまたはシャットダウンされます。

計画終了中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合

ホストは，強制終了後に再起動されます。

スケジュール情報を編集しているときに，ホストの終了処理を開始しないでください。

ホストをシャットダウンするときは，JP1/Power Monitorを使ってください。手動でホストをシャットダウンすると，スケジュールで設定されている次回電源投入時刻になっても，ホストが起動しない場合があります。

電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，電源オフまたはスタンバイの状態からは，ホストを自動的に起動できません。ホストを起動したい場合，手動でホストを起動してください。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合，運休日になってもホストは運転を続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストの終了時刻を設定してください。

PowerChute Business Editionを使っている場合，スケジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔を336時間未満で指定してください。ただし，電源制御装置の機種によっては，最長間隔336時間未満として設定できない場合があります。詳細については，製造元にお問い合わせください。

カレンダーで設定した運休日と曜日のスケジュール情報は，1年間を過ぎても継続して有効になります。

電源制御装置が電源供給を停止する時間を終了時刻として運用する場合は，

JP1/Power Monitorを使用した強制終了の開始から電源制御装置が電源供給を停止するまでの時間に，次の処理に必要な時間が含まれます。

JP1の強制終了処理（JP1/AJS3の終了処理や，JP1/Baseの終了順序処理など）に必要な時間

電源制御装置側のJP1連携コマンド実行に必要な時間

電源制御装置に設定している，システムのシャットダウンの開始から電源制御装置が電源供給を停止するまでの猶予時間

また，計画終了の場合は，強制終了の場合に必要な時間に加えて，計画終了オプションで設定した終了条件が成立するまでの時間が掛かります。

JP1/Power Monitorからシステムの強制終了を実行する場合であっても，強制終了を開始してから電源制御装置が電源供給を停止するまでに必要な時間を事前に測定し，十分に余裕を持たせた時刻に強制終了を開始するように運転スケジュールを設定してください。

なお，電源制御装置と連携して自ホストの電源を制御する場合，システムのシャットダウンの開始から電源制御装置が電源供給を停止するまでの猶予時間は，それぞれの電源制御装置の設定に依存します。そのため，シャットダウンの開始から完了までに長時間必要なシステムでは，電源制御装置に設定している電源供給を停止するまでの猶予時間を変更する必要がある場合があります。変更方法については，電源制御装置のマニュアルを参照してください。

8.5.2　自ホストを終了する際の注意事項

自ホストを終了する際の注意事項を次に示します。

ホストの終了処理中に，スケジュール情報を編集しないでください。

自ホストの終了処理中に，他ホストの電源を制御する操作をしないでください。

JP1/AJS3と連携している場合，ホストの終了処理中に，JP1/AJS3のプロセスを手動で起動または終了しないでください。

JP1/Power Monitorを使用したローカルホストの電源制御運用中は，JP1/Base Control Serviceサービスを停止しないでください。また，ホストの終了処理中に，JP1/Base Control Serviceサービスを停止しないでください。停止した場合，JP1/Power Monitorからの終了処理（計画終了・強制終了）がすべて中断されるため，ホストを再起動してください。

9　他ホストの電源を制御する操作（Windowsホスト）

この章では，Windowsの他ホストの電源を制御する操作について説明します。

9.1　ホストの情報を表示する

他ホストの起動・終了を制御するホストをマネージャーホスト，制御されるホストをエージェントホストと呼びます。Windowsのマネージャーホストの［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに，マネージャーホストおよびエージェントホストの情報が表示されます。エージェントホストの設定，起動，終了などは，このウィンドウから操作します。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを操作するには，Administrators権限が必要です。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択します。

論理ホスト上で動作しているマネージャーの［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー 論理ホスト名］を選択します。クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する手順については，「9.4　クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する」を参照してください。

また，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，ホストの最新状態を表示するには，［ホスト］−［最新の状態情報］を選択します。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動する必要があります。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの詳細については，「12.4.1　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ」を参照してください。

注意事項

JP1/Power Monitorのリモート電源運用中は，JP1/Base Control ServiceとJP1/Base Eventサービスを停止させないでください。

JP1/Power Monitorのリモート電源運用中は，エージェントがWindowsの場合，エージェント側でJP1/Base Control ServiceおよびJP1/Base Eventサービスを停止させないでください。エージェントがUNIXの場合，エージェント側でJP1/Baseイベントサービスを停止させないでください。

9.2　エージェントホストを起動・終了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する操作方法について説明します。エージェントホストの起動・終了は，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで設定します。

注意事項

エージェントホストの起動または終了処理中に，［キャンセル］ボタンをクリックして操作をキャンセルしようとしても，これらの操作が実行されてしまうことがあります。また，これらの操作をキャンセルした場合，少し時間を置いてから，そのエージェントホストに対する操作をしてください。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウから自ホストにあたるエージェントホストへの操作は行えませんので実行しないでください。

9.2.1　エージェントホストを起動する

Windowsのマネージャーホストが，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御して，エージェントホストを起動します。電源制御装置を使わない場合，エージェントホストの起動はできません。

マネージャーホストから，エージェントホストを起動するには，次の二つの方法があります。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで操作する

jaompwagtコマンドを実行する

次に，それぞれの方法について説明します。

(1)　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで操作する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでエージェントホストを起動する手順を次に示します。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで起動したいエージェントホストを選択する。

［操作］−［起動］を選択する。

(2)　jaompwagtコマンドを実行する

jaompwagt oコマンドを実行して，エージェントホストを起動します。jaompwagtコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.2　エージェントホストを終了する

Windowsのマネージャーホストが，エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してエージェントホストを終了します。

マネージャーホストから，エージェントホストを終了するには，次の二つの方法があります。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで操作する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの［操作］−［計画終了］または［操作］−［強制終了］を選択してホストを計画終了または強制終了します。

エージェントホストがUNIXの場合，監視終了するには，［操作］−［計画終了］を選択します。制限終了する場合は，jaompwagt rコマンドを実行します。

jaompwagtコマンドを実行する

次に，それぞれの方法について説明します。

(1)　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで操作する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでエージェントホストを計画終了または強制終了する手順を次に示します。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで終了したいエージェントホストを選択する。

［操作］−［計画終了］または［操作］−［強制終了］を選択する。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

［再起動］または［電源オフ］を選択する。

［次回電源投入時刻］についての項目を選択する。

［設定しない］，［エージェントの設定に依存］，または［次回電源投入時刻の変更］から選択します。エージェントホストに設定されたスケジュールと異なる時刻に電源をオンにしたい場合，［次回電源投入時刻の変更］を選択して，次回電源投入時刻を設定します。

［OK］ボタンをクリックする。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスの設定内容に従って，エージェントホストで計画終了または強制終了が実行されます。

(2)　jaompwagtコマンドを実行する

jaompwagtコマンドを実行して，エージェントホストを終了します。jaompwagtコマンドを実行する際，終了方法によって，異なるオプションを指定します。実行するコマンドを次に示します。

終了方法

実行するコマンド

Windowsホストの計画終了

jaompwagt mまたはjaompwagt r

WindowsホストおよびUNIXホストの強制終了

jaompwagt f

UNIXホストの監視終了

jaompwagt m

UNIXホストの制限終了

jaompwagt r

なお，jaompwagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.3　エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動する

ホストのOSの状態にかかわらず，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御して，エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動します。

電源制御装置の種類によっては，強制再起動できない場合があります。強制再起動できない機種で再起動したい場合，ホストを強制電源オフしたあと，電源オンするようにしてください。

電源制御装置を使わない場合，強制電源オフおよび強制再起動はできません。

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合など，緊急時以外では，使わないでください。また，ホストを強制再起動する場合，SVPボード，シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPS，およびSymmetraなど，電源制御装置の種類によっては電源オン・オフの間隔が短いために正しく起動されない場合があります。そのような電源制御装置で再起動したい場合，電源をオフにしたあと十分な時間をとってから電源をオンにしてください。

Windowsのマネージャーホストからエージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動するには，次の二つの方法があります。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで操作する

jaompwagtコマンドを実行する

次に，それぞれの方法について説明します。

(1)　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで設定する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでエージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動する手順を次に示します。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで強制電源オフまたは強制再起動したいエージェントホストを選択する。

［操作］−［強制停止］を選択する。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

［再起動］または［電源オフ］を選択する。

［再起動］を選択した場合，エージェントホストを強制再起動します。

［電源オフ］を選択した場合，エージェントホストを強制電源オフします。

［OK］ボタンをクリックする。

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスの設定内容に従って，エージェントホストの強制電源オフまたは強制再起動を実行します。

(2)　jaompwagtコマンドを実行する

jaompwagtコマンドを実行して，エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動します。エージェントホストを強制電源オフするには，jaompwagt sコマンドを実行します。強制再起動するには，jaompwagt bコマンドを実行します。jaompwagtコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.2.4　エージェントホストを起動・終了するときの注意事項

Windowsのマネージャーホストでエージェントホストを起動・終了するときの注意事項を次に示します。

エージェントホストを操作するには，Administrators権限が必要です。

マネージャーホストの［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，［ホスト］−［最新の状態情報］を選択して，表示情報を更新している最中に，エージェントホストを操作しないでください。jaompwagtコマンドでvオプションを指定して実行した場合，エージェントホストの状態が正しく表示されないことがあります。

マネージャーホストからエージェントホストを操作している最中に，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

マネージャーホストからエージェントホストを操作している最中に，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを非アクティブ状態にしないでください。

エージェントホストの終了処理中は，マネージャーホストからそのエージェントホストを起動できません。

エージェントホストで設定されているスケジュールでエージェントホストを起動・終了する処理より，マネージャーホストからエージェントホストを起動・終了する処理が優先されます。

一つのエージェントホストに対して，論理ホスト，物理ホストを含む複数のホストから電源オン，オフの操作をしないでください。

停止中のホストに対して，計画終了・強制終了を実行すると実行エラーとなります。

リモート電源連携マネージャーホストとエージェントホストとの時刻がずれている場合には，エージェントホストの電源制御がエラーになることがあります。両ホストの時刻は，必ず合わせてください。

JP1/Baseが提供しているイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を指定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseが提供しているイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Power Monitorリモート電源制御運用中は，エージェントホストのJP1/Base Control Serviceサービス，JP1/Base EventサービスおよびJP1/PW Agent Serviceサービスを停止しないでください。また，マネージャーホストのJP1/Base EventサービスおよびJP1/PW Manager Serviceサービスを停止しないでください。停止した場合は，リモート電源連携マネージャーホストとエージェントホストとの連携ができなくなり，リモート電源制御に失敗します。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合，自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので，実行しないでください。

リモート電源制御の終了完了までの待ち時間は24時間です。24時間経過してもエージェントホストから終了処理の完了を受信できない場合は，エラーとして処理を終了します。

9.3　エージェントホストをグループ化する

1台のWindowsのマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループとして設定し，一括して起動・終了できます。グループ化すると，マネージャーホストの起動・終了と連動して，複数のエージェントホストを起動・終了できます。

グループ化した場合，マネージャーホストを起動すると，グループの登録順にエージェントホストが起動します。マネージャーホストを計画終了する場合は，ジョブの終了などの終了条件がすべて成立したあと，グループ化したすべてのエージェントホストの終了処理を開始します。マネージャーホストをシャットダウンする前に，すべてのエージェントホストの終了を待つかどうかは，設定で決められます。

マネージャーホストを次の方法で計画終了したとき，マネージャーホストの計画終了オプションで設定した終了条件に基づいて，計画終了処理が実行され，計画終了が完了したあと，エージェントホストが連動して終了します。なお，計画終了オプションについては，「12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

スケジュール情報に設定した日時で計画終了した場合

aompwconコマンドを使って計画終了した場合

JP1/AJS3のジョブで計画終了した場合

マネージャーホストを手動で停止させた場合，および計画終了しないで強制終了した場合は，エージェントホストは連動しません。

なお，マネージャーホストの起動時だけエージェントホストを連動して起動させ，マネーホストの終了時にはエージェントホストを連動させない運用もできます。

9.3.1　エージェントホストをグループに登録する

Windowsのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化する手順を次に示します。なお，［環境設定］ダイアログボックスについては，「12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。［連動ホストの設定］ダイアログボックスについては，「12.4.5　［連動ホストの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［連動ホストの停止］で［停止を行う］を選択する。

［行わない］が選択されている場合，グループ化したエージェントホストはマネージャーホストと連動して終了しません。

なお，起動時だけエージェントホストを連動させたい場合は，［連動ホストの停止］で［行わない］を選択してください。グループ化したエージェントホストを起動する場合は，ここでの設定内容にかかわらずマネージャーホストと連動して起動します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されているマネージャーホストを選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの［ホスト］−［エージェントホストの連動設定］を選択する。

［連動ホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［連動ホストの登録・解除］で［解除］リストボックスに表示されているエージェントホストから，グループに登録したいホストを選択する。

［登録］ボタンをクリックする。

選択したエージェントホストが［登録］リストボックスに表示され，グループに登録されます。

エージェントホストの登録順を変えたい場合，［登録］リストボックスのエージェントホストを選択して，［上・移動］ボタンまたは［下・移動］ボタンをクリックすると，登録順を変えられます。

エージェントホストをグループから解除したい場合は，［登録］リストボックスから解除したいエージェントホストを選択し，［解除］ボタンをクリックします。すると，選択したエージェントホストが，［解除］リストボックスに表示され，グループから解除されます。

［電源オン種別］を設定する。

［起動の完了を待つ］を選択すると，前のエージェントホストの起動が完了するのを待ってから，次のエージェントホストが起動します。

また，［起動の完了を待つ］を選択した場合，［起動待ち時間］を設定します。ここで設定した時間が経過しても起動しなかった場合，起動処理が終わるのを待たないで，次のエージェントホストの起動を開始します。

［電源オフ種別］を設定する。

まず，グループに登録されているエージェントホストを［強制終了］するか［計画終了］するかを設定します。

グループに登録されているエージェントホストをすべて終了してからマネージャーホストを終了したい場合，［連動ホストの終了を待つ］を選択して，［終了待ち時間］を設定します。［終了待ち時間］で設定した時間が経過してもすべてのエージェントホストが終了しなかった場合，終了処理が終わるのを待たないで，マネージャーホストを終了します。

なお，起動時だけエージェントホストを連動させたい場合は，［電源オフ種別］の設定は不要です。

［OK］ボタンをクリックする。

設定が完了し，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに戻ります。

9.3.2　エージェントホストをグループ化するときの注意事項

Windowsのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するときの注意事項を次に示します。

エージェントホストをグループ化するには，Administrators権限が必要です。

マネージャーホストを手動で停止させた場合，および計画終了しないで強制終了した場合は，エージェントホストは連動しません。

グループのエージェントホストの起動順序を変えたい場合は，［連動ホストの設定］ダイアログボックスで登録順を設定し直してください。

グループ化する場合，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続してください。

グループ化した状態でマネージャーホストを計画終了すると，グループ化したすべてのエージェントホストが連動して終了します。

そのため，マネージャーホストの終了後の処理としてシャットダウン，電源をオフにする，または再起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して電源がオフになります。マネージャーホストを再起動した場合，エージェントホストは電源をオフにしたあと，マネージャーの起動に連動して起動します。

グループ化したエージェントホストに，System Managerのマネージャーサービスホストが含まれている場合，JP1/Power Monitorのマネージャーホストで，System ManagerのSM_MgrSvcサービスの［スタートアップ］を［自動］以外に設定しないでください。

グループ化した状態でマネージャーホストを手動または自動で起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して起動します。

マネージャーホストを再起動する，または終了してから起動するまでの間隔が短い場合には，グループ化したエージェントホストは起動しないことがあります。原因としては，エージェントホストの終了に長時間要していること，および接続している電源制御装置のシャットダウン猶予時間が長いことが考えられます。このような環境でグループ化する場合は，マネージャーホストを再起動しないで，マネージャーホストが終了したあとで十分な時間（グループ化するすべてのエージェントホストがシャットダウン完了する時間や，電源制御装置に設定している猶予時間以上の時間）をとってから起動するように設定してください。なお，電源制御装置のシャットダウン猶予時間については，電源制御装置のマニュアルを参照するか，または電源制御装置側へお問い合わせください。

9.4　クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する

ここでは，クラスタシステムでマネージャーを運用している場合に，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを使ってエージェントホストの電源を制御する操作について説明します。

なお，エージェントホストの電源は，jaompwagtコマンドを使って操作することもできます。jaompwagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

9.4.1　ホストの情報を表示する

マネージャーホストおよびエージェントホストの状態，起動・終了予定時刻などの情報は，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されます。このウィンドウから，エージェントホストの設定，起動，終了などの操作ができます。

クラスタシステムで論理ホストに対応した［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，実行系マシンのWindowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー 論理ホスト名］を選択します。論理ホストが複数設定されている場合，論理ホストごとにアイコンがあります。

論理ホストに対応した［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの表示例を次に示します。

図9‒1　論理ホストに対応した［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，論理ホスト上のマネージャーのホスト名は，［論理ホスト名（物理ホスト名）］と表示されます。図9-1の例では，「jp1-ha1」が論理ホスト名，「MANAGER」が物理ホスト名です。なお，待機系マシンから［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示させた場合，エージェントホストの情報は表示されません。

画面に表示される，マネージャーの起動・終了のスケジュールは，実行系の物理ホストに設定されているスケジュールです。

9.4.2　クラスタシステムでエージェントホストを起動・終了する

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを使って，エージェントホストを起動・終了するには，次のように操作します。

終了したいエージェントホストを選択する。

［操作］メニューから，実行したい操作を選択します。

起動・終了の操作については，「9.2　エージェントホストを起動・終了する」を参照してください。

なお，クラスタシステムのマネージャーでエージェントホストの電源を制御する場合は，次の点に注意してください。

論理ホストが動作するマシンの物理ホストを，エージェントホストとして登録できます。しかし，そのマシンが実行系として稼働している場合は，マネージャーから電源のオン・オフができません。

エージェントホストをグループ化した起動・終了はできません。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合，自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので，実行しないでください。

10　自ホストの電源を制御する操作（UNIXホスト）

この章では，UNIXの自ホストの電源を制御する操作について説明します。

10.1　スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する

自ホストを起動・終了する日付や時刻などのスケジュール情報を設定します。設定した時刻になると，自動的にホストの電源を起動・終了できます。

注意事項

JP1/Power Monitorで設定したスケジュールと各電源制御装置で設定したスケジュールの両方でホストを運用しないでください。両方で運用した場合の動作は保証しません。

10.1.1　スケジュール情報を設定する

UNIXホストで，スケジュール情報をエディターで設定する場合，運転スケジュール定義ファイルを開きます。運転スケジュール定義ファイルについては，「14.3.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

10.1.2　スケジュール情報をチェックする

UNIXホストで設定したスケジュール情報をチェックできます。

設定内容をチェックするには，jaomchecsコマンドを実行します。jaomchecsコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomchecs（UNIX限定）」を参照してください。

10.1.3　スケジュール情報を一時的に変更する

UNIXホストで設定したスケジュール情報を一時的に変更するには，jaomchangコマンドを実行します。

ホストの終了日時や次回電源投入日時を指定すると，あらかじめ設定されているスケジュールを一時的に無効にし，コマンドで指定された内容に基づいてホストの終了，電源の投入をします。一時的に変更したスケジュールが実行されたあとは，あらかじめ設定されているスケジュールが再び有効になります。

jaomchangコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomchang（UNIX限定）」を参照してください。

10.1.4　Windowsホストのスケジュール情報をUNIXホストで利用する

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルは，UNIXホストのスケジュール情報として使うことができます。

次の図のように，WindowsホストでJP1/Power Monitorカレンダーをエクスポートして生成した運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで使うことで，UNIXホストでは，Windowsホストと同じスケジュールが設定できます。また，Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルのテキストを修正して，UNIXホスト独自のスケジュール設定もできます。

注意事項

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストにFTPコマンドで転送する場合は，転送モードにアスキーモードを指定してください。

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで利用する場合は，改行コードをUNIX用に変換してください。なお，運転スケジュール定義ファイルを，FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は，改行コードの変換は不要です。

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルのエクスポートについては，「8.1.4　スケジュール情報をエクスポートする」を参照してください。

(1)　Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルの機能差異

次の機能は，Windowsホストのカレンダー機能にはありません。

「(+n)」指定

次回電源投入時刻からn日後の終了開始時刻を設定します。

翌日の時刻設定とみなす時刻指定

次の時刻設定は，翌日の時刻設定とみなします。

次回電源投入時刻が指定されている場合で，終了開始時刻が次回電源投入時刻以前である。

次回電源投入時刻が指定されていない場合で，強制終了開始時刻が監視終了開始時刻以前または制限開始終了時刻以前である。

UNIXホストとWindowsホストで，運転スケジュール定義ファイルを共用する場合，「(+n)」指定および翌日の時刻設定とみなす時刻指定は誤りやすいので，実際に動作させたい日に時刻を設定してください。

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルとの互換性については，「14.3.1(5)　Windowsホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用するときの互換性」を参照してください。

10.2　スケジュール情報を確認する

UNIXホストで設定したスケジュール情報を確認するには，jaomshowiコマンドまたはjaomshowsコマンドを実行して確認します。

jaomshowiコマンドおよびjaomshowsコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaomshowi」および「jaomshows（UNIX限定）」を参照してください。

jaomshowiコマンド

現在，JP1/Power Monitorで運用しているホストの状態を表示します。

jaomshowsコマンド

運転スケジュール定義ファイルに設定した内容を，コマンドの実行日から指定した日数の分だけ表示します。

10.3　ファイルを退避・配布・回復する

UNIXホストでは，ホストを起動・終了するための情報を設定した定義ファイルを退避，配布，および回復できます。

バックアップファイルとしてファイルを退避するだけでなく，退避したファイルを他ホストに配布して，複数のホストを同じ設定内容で運用できます。

ホストでファイルを退避し，他ホストに配布したあと，回復してホストを運用するまでの流れを次に示します。

各手順について，次に説明します。

10.3.1　ファイルを退避する

UNIXホストでは，JP1/Power Monitorでホストを起動・終了するための情報を設定した定義ファイルをtar形式のファイルに退避できます。

退避したファイルの名称は，フルパス名からルートディレクトリ（/）が除去されたものになります。ファイルの回復先には，任意のディレクトリを指定できます。退避先にテープデバイスなどを指定すれば，直接DATなどへバックアップすることもできます。

UNIXホストでは，次のファイルが退避されます。

自動起動用シェルスクリプトファイル

自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル

JP1/AJS3情報定義ファイル

構成定義ファイルで設定した運転スケジュール定義ファイル

自動運転ユーザーコマンド

(1)　ファイルの退避方法

ファイルを退避するには，jaombkdefコマンドを実行します。jaombkdefコマンドを実行する前に，JP1/Power Monitorデーモンが停止しているか確認してください。jaombkdefコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaombkdef（UNIX限定）」を参照してください。

(2)　退避したファイルの内容の確認

退避したファイルの内容を確認するには，tarコマンドを実行します。tarコマンドの使用例を次に示します。

# tar tvf 退避ファイル名

(3)　ファイルを退避するときの注意事項

ファイルを退避するときの注意事項を次に示します。

定義ファイルを退避する場合，自動起動用シェルスクリプトファイルでJP1/Power Monitorデーモンが自動起動されるように設定してください。JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する方法については，「6.1.9　デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

自動起動用シェルスクリプトファイルをエディターで編集する場合，jaomstartコマンドの記述を削除したり，jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。 jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると，構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ，標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」が退避されます。

jaombkdefコマンドの実行中に「/tmp/jaombkdef.work」というワークファイルが作成されます。このファイルは，コマンド終了時に削除されます。このファイルを操作しないでください。

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携している場合には，ovwコマンドを実行するユーザーのホームディレクトリに作成した.aomrcファイルを退避してください。

電源制御装置を制御するコマンドを作成した場合には，作成したコマンドを退避してください。

10.3.2　ファイルを配布する

UNIXホストで退避したファイルを他ホストに配布すると，複数のホストを同じ環境で運用できます。配布するには，rcpコマンドまたはftpコマンドを使用します。

ファイルを退避したホストと，退避したファイルを配布したホストのOSが異なると，環境変数LANGの値が異なる場合があります。この場合，自動起動用シェルスクリプトファイルで設定しているJP1/Power Monitor起動時の環境変数LANGの値を変更しなければならない場合があります。

自動起動用シェルスクリプトファイルのモデルファイルで使用されている日本語コードと，対応する環境変数LANGの値を次の表に示します。

表10‒1　各OSの日本語コードと環境変数LANG

ホストのOS

日本語コード

環境変数LANG

AIX

シフトJIS

Ja_JP.IBM-932

Linux

UTF-8

ja_JP.UTF-8

10.3.3　ファイルを回復する

UNIXホストでファイルを回復すると，退避したファイルの情報が有効になります。退避したファイルを回復するには，jaomrsdefコマンドを実行します。jaomrsdefコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomrsdef（UNIX限定）」を参照してください。

補足事項

jaomrsdefコマンドでtarファイルを回復した場合，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリから/etc/opt/jp1_aom/ディレクトリへのシンボリックリンクが失われます。これは，通常/etc/opt/jp1_aom下にあるstartupファイルおよび標準構成定義ファイルの実体が，ファイルの回復時に直接/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリ下に作られるためです。ただし，これによるJP1/Power Monitorの動作への影響はありません。

電源制御装置を制御するコマンドを回復する場合には，電源制御装置をセットアップしてから回復してください。

10.4　ホストの終了処理を直ちに実行する

UNIXの自ホストを監視終了，制限終了，または強制終了したい場合，日時を設定して実行するだけではなく，直ちに実行する方法もあります。

直ちにホストを監視終了，制限終了，または強制終了するには，jaomchangコマンドを実行します。

jaomchangコマンドで引数nowを指定すると，直ちにホストの監視終了，制限終了，または強制終了を開始します。また，AIXホスト上でjaomchangコマンドを使用する場合には，注意事項があります。jaomchangコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaomchang（UNIX限定）」を参照してください。

10.5　自ホストの電源を制御する際の注意事項

ここでは，UNIX版JP1/Power Monitorで，自ホストの電源を制御する際の注意事項について説明します。

10.5.1　スケジュール情報を設定するときの注意事項

スケジュールを設定するときの注意事項を次に示します。

スケジュール運用中に次回電源投入時刻に到達した場合，構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルが再度読み込まれ，次回のシステム運転に入ります。

終了処理を開始してから次に電源をオンするまでの時間が次回電源投入余裕時間（構成定義ファイルのpower_on_idle_timeパラメーター）以内の場合，次のように処理されます。

監視終了または制限終了の場合

終了処理されません。

すでに終了処理中の場合

終了処理が中断されます。

ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合，JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を回復します。

クラスタ上で運用しているJP1/AJS3に対してジョブネットの終了を待つ設定になっている場合は，JP1/AJS3情報定義ファイル（aomhost_def）に設定されている論理ホスト上のJP1/AJS3の終了処理を中断します。また，論理ホスト上のJP1/AJS3の停止と同時に系が切り替わる場合，復旧後も系が切り替わったままの状態になります。

強制終了の場合

終了処理されません。

監視終了または制限終了が開始されてから終了条件が成立しない場合，次のように処理されます。

監視終了または制限終了開始時刻から24時間を過ぎた場合

終了処理が継続されます。

終了処理中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合

終了処理が中断されて通常運転状態に戻ります。自動運転ユーザーコマンドの電源投入時刻到達時コマンドが設定されている場合，そのコマンドが実行されます。

ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を回復します。

クラスタ上で運用しているJP1/AJS3に対してジョブネットの終了を待つ設定になっている場合は，JP1/AJS3情報定義ファイル（aomhost_def）に設定されている論理ホスト上のJP1/AJS3の終了処理を中断します。また，論理ホスト上のJP1/AJS3の停止と同時に系が切り替わる場合，復旧後も系が切り替わったままの状態になります。

スケジュール情報を編集しているときに，ホストの終了処理を開始しないでください。

電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストが電源オフまたはスタンバイの状態から自動的に起動することはできません。ホストを起動したい場合，手動で起動してください。

運休日の翌日に電源をオンにしたい場合は，翌日の日付に電源オンの時刻を設定してください。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合，運休日になってもホストは運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストの終了時刻を設定してください。

ホストをシャットダウンするときは，JP1/Power Monitorを使ってください。JP1/Power Monitor以外のコマンドなどでホストをシャットダウンすると，スケジュールで設定されている次回電源投入時刻になっても，ホストが起動しない場合があります。

10.5.2　自ホストを終了する際の注意事項

自ホストを終了する際の注意事項を次に示します。

ホストの終了処理中に，スケジュール情報を編集しないでください。

JP1/AJS3と連携している場合，ホストの終了処理中に，JP1/AJS3のプロセスを手動で起動または終了しないでください。

11　他ホストの電源を制御する操作（UNIXホスト）

この章では，UNIXの他ホストの電源を制御する操作について説明します。

11.1　エージェントホストの情報を表示する

他ホストの起動・終了を制御するホストをマネージャーホスト，制御されるホストをエージェントホストと呼びます。マネージャーホストで，エージェントホストの電源の運用状態やスケジュール情報を表示できます。

注意事項

JP1/Power Monitorのリモート電源運用中は，マネージャー側でJP1/Base Eventサービスを停止させないでください。

JP1/Power Monitorのリモート電源運用中は，エージェントがWindowsの場合，エージェント側でJP1/Base Control ServiceとJP1/Base Eventサービスを停止させないでください。エージェントがUNIXの場合，エージェント側でJP1/Base Eventサービスを停止させないでください。

11.1.1　エージェントホストの情報を収集する

エージェントホストの電源の運用状態は，JP1イベントでマネージャーホストに通知されます。JP1イベントついては，「16.　JP1イベント」を参照してください。

UNIXのマネージャーホストは，エージェントホストからイベントを受け取ると，メッセージをリモート電源連携ログファイルおよびsyslogファイルに出力し，エージェントホストの状態を記憶します。リモート電源連携ログファイルは，「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名.rpwlog」の名前でエージェントホストごとに出力されます。リモート電源連携ログファイルに出力されるメッセージについては，「17.　メッセージ」を参照してください。

11.1.2　エージェントホストの情報をマネージャーホストに表示する

UNIXのマネージャーホストにエージェントホストの情報を表示するには，jaompwagt vコマンドを実行します。jaompwagtコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

11.1.3　エージェントホストの情報を表示するときの注意事項

UNIXのマネージャーホストに表示されるエージェントホストの時刻は，マネージャーホストが設置されている国のタイムゾーンで設定されます。例えば，時差が9時間ある日本とロンドンで，日本にマネージャーホスト，ロンドンにエージェントホストが設置されている場合，エージェントホストの次回電源投入時刻を午後7時に設定すると，ロンドンのエージェントホストは午前10時に電源がオンになります。

JP1/Base Eventサービスが停止中にjaompwagtコマンドを実行した場合，JP1/Base Eventサービスが起動するまで待ちます。jaompwagtコマンドを実行する前に必ずJP1/Base Eventサービスを起動してください。

11.2　エージェントホストを起動・終了する

マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了する操作方法について説明します。

11.2.1　エージェントホストを起動する

UNIXのマネージャーホストが，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御して，エージェントホストを起動します。電源制御装置を使わない場合，マネージャーホストからエージェントホストを起動できません。マネージャーホストで，エージェントホストを起動するには，jaompwagt oコマンドを実行します。jaompwagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

11.2.2　エージェントホストを終了する

UNIXのマネージャーホストから，エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御して，エージェントホストを終了します。

UNIXのマネージャーホストから，エージェントホストを終了するには，jaompwagtコマンドを実行します。jaompwagtコマンドを実行する際，終了方法によって，異なるオプションを指定します。実行するコマンドを次に示します。

終了方法

実行するコマンド

UNIXホストの監視終了

jaompwagt m

UNIXホストの制限終了

jaompwagt r

Windowsホストの計画終了

jaompwagt mまたはjaompwagt r

UNIXホストおよびWindowsホストの強制終了

jaompwagt f

なお，jaompwagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

11.2.3　エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動する

ホストのOSの状態にかかわらず，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御して，エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動します。

電源制御装置の種類によって，強制再起動できない場合があります。強制再起動できない機種で再起動したい場合，ホストを強制電源オフしたあと，電源オンするようにしてください。

電源制御装置を使わない場合，強制電源オフおよび強制再起動はできません。

エージェントホストを強制電源オフするには，jaompwagt sコマンドを実行します。強制再起動するには，jaompwagt bコマンドを実行します。jaompwagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「jaompwagt」を参照してください。

注意事項

強制電源オフおよび強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合など，緊急時以外では，使わないでください。また，ホストを強制再起動する場合，System ManagerやSmart-UPS，Symmetraなど，電源制御装置の種類によっては電源オン・オフの間隔が短いために正しく起動されない場合があります。そのような電源制御装置で再起動したい場合，電源をオフしたあと十分な時間をとってから電源をオンにしてください。

11.2.4　エージェントホストに対する終了処理を抑止する

UNIXのマネージャーホストからエージェントホストに対する終了処理を抑止し，マネージャーホストの誤操作による終了処理の実行を防ぐことができます。終了処理を抑止するには，マネージャーホストでリモート電源連携停止処理抑止ファイル「/usr/lib/jp1_aom/rpw/no_stop」を作成します。このファイルは，空でもかまいません。マネージャーホストにこのファイルが作成されている場合，エージェントホストに対して，次の処理は，実行されません。

監視終了

制限終了

強制終了

強制電源オフ

強制再起動

11.2.5　エージェントホストを起動・終了するときの注意事項

UNIXのマネージャーホストで，エージェントホストを起動・終了する時の注意事項を次に示します。

一つのエージェントホストに対して，論理ホスト，物理ホストを含む複数のホストから電源オン，オフの操作をしないでください。

JP1/Base Eventサービスが停止中にjaompwagtコマンドを実行した場合，JP1/Base Eventサービスが起動するまで待ちます。jaompwagtコマンドを実行する前に必ずJP1/Base Eventサービスを起動してください。

マネージャーホストとエージェントホストが同一の場合，自ホストにあたるエージェントホストを起動・終了することはできませんので，実行しないでください。

JP1/Baseが提供しているイベントサーバ設定ファイルのafter-errorパラメーターには「0」を指定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

JP1/Baseが提供しているイベントサービスのAPI設定ファイルのserverパラメーターには「keep-alive」を設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

11.3　エージェントホストをグループ化する

1台のUNIXのマネージャーホストに対して複数のエージェントホストをグループとして設定し，一括して起動・終了できます。グループ化すると，マネージャーホストの起動・終了と連動して，複数のエージェントホストを起動・終了できます。

グループ化した場合，マネージャーホストを起動すると，グループの登録順にエージェントホストが起動します。マネージャーホストが監視終了を開始すると，グループ化したすべてのエージェントホストが同時に終了処理を開始します。すべてのエージェントホストが終了してから，マネージャーホストが終了します。

UNIXのマネージャーホストを次の方法で監視終了した場合，監視終了前にエージェントホストが連動して終了します。なお，JP1/AJS3 - Managerが監視終了してからグループ化したホストを終了したい場合は，pwajs2stp_grpコマンドを使用します。詳細については，「15.　コマンド」の「pwajs2stp_grp」を参照してください。

スケジュール情報に設定した日時で監視終了した場合

jaomchangコマンドで引数-c nowを指定して監視終了した場合

JP1/AJS3のジョブでマネージャーホストを監視終了した場合

UNIXのマネージャーホストを次の方法で停止した場合，エージェントホストは連動しません。

手動で停止した場合

制限終了した場合

強制終了した場合

マネージャーホストがUNIXの場合，起動だけ，または終了だけグループ化したエージェントホストを連動させる運用もできます。

11.3.1　エージェントホストをグループに登録する

UNIXのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するには，次の二つの設定が必要です。

リモート電源連携グループ定義ファイルを設定する

エージェントホストをグループ化するには，マネージャーホストでリモート電源連携グループ定義ファイルを設定する必要があります。リモート電源連携グループ定義ファイルについては，「14.4.3　リモート電源連携グループ定義ファイル」を参照してください。

jaompwgrpコマンドを自動運転ユーザーコマンドとして指定する

グループ化したエージェントホストを操作するには，マネージャーホストで，jaompwgrpコマンドを自動運転ユーザーコマンドとして指定する必要があります。

マネージャーホストの起動時に，グループ化したエージェントホストを連動して起動させたい場合は，jaompwgrpコマンドを自動運転開始時コマンド，および電源投入時刻到達時コマンドとして指定します。

マネージャーホストの終了時に，グループ化したエージェントホストを連動して終了させたい場合は，jaompwgrpコマンドを自動運転システム終了前コマンドおよび電源投入時刻到達時コマンドとして指定します。

また，JP1/AJS3を監視終了してからグループ化したエージェントホストを終了したい場合，自動運転システム終了前コマンドには，pwajs2stp_grpコマンドを指定してください。

jaompwgrpコマンド，およびpwajs2stp_grpコマンドについては，「15.　コマンド」の「jaompwgrp（UNIX限定）」，および「pwajs2stp_grp（UNIX限定）」を参照してください。

11.3.2　JP1/AJS3と連携する場合

ここでは，UNIXホストで，JP1/Power MonitorをJP1/AJS3と連携して運用する場合の，グループ化したエージェントホストの動作について説明します。

(1)　JP1/AJS3連携時の終了処理

UNIXのマネージャーホストを監視終了する場合，通常は，まず，エージェントホストを終了させてから，マネージャーホストの終了処理をします。

JP1/AJS3 - ManagerがあるホストをJP1/Power Monitorのマネージャーホストとし，JP1/AJS3 - Agentがあるホストをマネージャーホストと連動して終了させる場合，通常の終了処理をすると，JP1/AJS3 - AgentがJP1/AJS3 - Managerより先に終了します。このような場合，ジョブネットが実行中にもかかわらず，ジョブの実行ホストが終了してしまい，ジョブネットが異常終了することがあります。

このような現象を防ぐためには，pwajs2stp_grpコマンドを使用して，JP1/AJS3 - Managerを先に終了させてから，JP1/AJS3 - Agentを終了させる必要があります。pwajs2stp_grpコマンドは，構成定義ファイルの自動システム終了前コマンドに登録して使用します。この場合，監視終了時の処理の流れは次のようになります。

pwajs2stp_grpコマンドを実行して，JP1/AJS3 - Managerを終了する。

エージェントホストを終了する。

マネージャーホストの終了条件を監視して，マネージャーホストを終了する。

(2)　pwajs2stp_grpコマンドの設定

ここでは，pwajs2stp_grpコマンドの設定方法を説明します。

JP1/Power Monitorをインストールすると，pwajs2stp_grpコマンドのサンプルファイルがインストールされます。このサンプルファイルをコピーし，必要に応じてカスタマイズして使用します。設定手順を次に示します。

サンプルファイルをリネームしてコピーする。

サンプルファイルは下記の場所にあります。

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwajs2stp_grp.model

このサンプルファイルを下記の名称にリネームします。

/usr/lib/jp1_aom/pwajs2stp_grp

pwajs2stp_grpファイルの内容を必要に応じて編集する。

pwajs2stp_grpファイルをテキストエディターで開き，次のように編集します。

実行中のジョブネットが終了するのを待って（当日実行予定のジョブネットの実行を抑止して）JP1/AJS3 - Managerを終了する場合

1. 下記の記述を探す。

/usr/bin/jp1_aom/jaomajs2stop -m

2. -mを-rに修正する。

JP1/AJS3情報定義ファイルに論理ホストが定義されている場合

1. 下記の記述を探し，削除する。

RC=$?

if [ $RC -ne 0 ]; then

echo "jaomajs2stop ended abnormally.(POS=1)(code: $RC)" ¥

>/usr/lib/jp1_aom/log/pwajsstp_grp.log

exit 8

fi

ファイルが実行形式になっていることを確認し，構成定義ファイルの自動システム終了前コマンドに登録する。

構成定義ファイルの設定については，「6.1.11　構成定義ファイルを設定する」を参照してください。

注意事項

pwajs2stp_grpコマンド内のJP1/AJS3終了処理でエラーが発生した場合（戻り値が8の場合），エージェントホストは連動して終了せず，マネージャーホストも監視終了しません。エラーが発生した場合，エラーコードが/usr/lib/jp1_aom/log/pwajsstp_grp.logファイルに出力されます。jaomajs2statusコマンド，およびjaomajs2stopコマンドの戻り値を参照し，要因を取り除いてください。

pwajs2stp_grpコマンドは，自動システム終了前コマンドとして登録された場合にだけ実行できます。それ以外の場合の動作は保証しません。

pwajs2stp_grpコマンドは，構成定義情報ファイルのジョブネット実行抑止の設定に影響されません。ジョブネット実行抑止が「しない」に設定されていても，JP1/AJS3を計画終了します。

(3)　pwajs2stp_grpコマンドから呼び出されるコマンド

ここでは，pwajs2stp_grpコマンドから呼び出されるコマンドについて説明します。なお，これらのコマンドは，pwajs2stp_grpコマンド内でだけ実行できます。pwajs2stp_grpコマンド以外で実行した場合の動作は保証しません。

jaomajs2statusコマンド

コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3の状態を調査します。

jaomajs2stopコマンド

コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3 - Managerを計画終了します。

コマンドの詳細については「15.　コマンド」の「jaomajs2status」，および「jaomajs2stop」を参照してください。

11.3.3　エージェントホストをグループ化するときの注意事項

UNIXのマネージャーホストでエージェントホストをグループ化するときの注意事項を次に示します。

エージェントホストの終了処理中にマネージャーホストを起動することはできません。

マネージャーホストの起動時に，グループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを手動または自動で起動すると，グループ化したエージェントホストは連動して起動します。

なお，グループ化したエージェントホストを起動する場合は，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続している必要があります。

マネージャーホストの終了時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを監視終了すると，グループ化したエージェントホストが連動して終了します。

そのため，マネージャーホストの終了後の処理としてシャットダウン，電源をオフにするまたは再起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して電源をオフにします。

また，マネージャーホストの終了時および起動時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合は，マネージャーホストを再起動すると，エージェントホストはマネージャーホストの終了に連動して電源をオフにしたあと，マネージャーホストの起動に連動して起動します。

マネージャーホストを再起動する，または終了してから起動するまでの間隔が短い場合は，グループ化したエージェントホストの起動を実行できないことがあります。原因としては，エージェントホストの終了に長時間要していることや接続している電源制御装置のシャットダウン猶予時間が長いことが考えられます。

このような環境でグループ化する場合は，マネージャーホストを再起動しないで，マネージャーホストが終了したあとで十分な時間（グループ化するすべてのエージェントホストがシャットダウン完了する時間や，電源制御装置に設定している猶予時間以上の時間）をとってから起動するように設定してください。なお，電源制御装置のシャットダウン猶予時間については，電源制御装置のマニュアルを参照するか，または電源制御装置側へお問い合わせください。

エージェントホストで設定されているスケジュールでエージェントホストを起動・終了する処理より，マネージャーホストと連動してエージェントホストを起動・終了する処理が優先されます。

jaompwgrpコマンドまたはpwajs2stp_grpコマンドを自動運転ユーザーコマンドとして設定する場合，構成定義ファイルにコマンド実行打ち切り時間（rc_cancel_timeパラメーター）を指定しないでください。

jaompwgrpコマンドおよびpwajs2stp_grpコマンドのほかに，自動運転ユーザーコマンドを設定している場合は，自動運転ユーザーコマンドのスクリプトにjaompwgrpコマンドを追加してください。追加する場合，パラメーター変数「$1」を引数として指定してください。jaompwgrpコマンドを追加する例を次に示します。

/usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp $1

マネージャーホストのスケジュールが，監視終了開始時刻とほかの終了開始時刻（制限終了開始時刻・強制終了開始時刻）を組み合わせて設定されている場合，リモート電源連携グループ定義ファイルのpwoff_waitパラメーターで指定した時間内に終了確認がされていないホストに対しては，強制終了要求が送信されない場合があります。これは，ほかの終了時刻に到達した時点で，実行中の自動運転ユーザーコマンドが打ち切られるので，終了要求を送信する（リモート電源連携グループ定義ファイルの終了待ち時間（pwoff_waitパラメーター）で指定した時間が満了する）前にjaompwgrpコマンドの実行が打ち切られることがあるためです。このため，監視終了開始時刻とほかの終了時刻を組み合わせる場合は，リモート電源連携グループ定義ファイルで設定する終了待ち時間（pwoff_waitパラメーター）を考慮に入れて各終了開始時刻を設定してください。

グループ化したエージェントホストを起動する場合，マネージャーホストから電源オンできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続してください。

第4編　リファレンス編

12　ウィンドウとダイアログボックス（Windowsホスト）

この章では，Windows ホストで使うJP1/Power Monitorのウィンドウとダイアログボックスについて説明します。

12.1　Windowsホストで使うウィンドウとダイアログボックス

ここでは，Windowsホストで使うJP1/Power Monitorのウィンドウとダイアログボックスの一覧および遷移図について説明します。

12.1.1　ウィンドウとダイアログボックスの一覧

Windowsホストで使うウィンドウおよびダイアログボックス一覧を次の表に示します。

表12‒1　Windowsホストで使うウィンドウおよびダイアログボックス一覧

機能

ウィンドウおよびダイアログボックスの名称

設定内容

実行権限

セットアップ

［電源制御装置の設定］ダイアログボックス

電源制御装置を制御するコマンドを設定する。

Administrators

［環境設定］ダイアログボックス

電源制御装置を制御するプログラム名，およびホストを計画終了する場合のオプションを設定する。また，マネージャーホストとグループ化したエージェントホストを連動させる場合にも使う。

Administrators

［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックス

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合に，論理ホストを設定する。

Administrators

［監視ホストの詳細］ダイアログボックス

ホストを計画終了する場合に，終了を待つホストを設定する。

Administrators

自ホストの起動・終了の設定

［カレンダー設定］ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付または曜日を１か月のカレンダーで設定する。

Administrators

［年間カレンダー設定］ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付を1年分のカレンダーで設定する。

Administrators

［時刻設定］ダイアログボックス

ホストを起動・終了する時刻を設定する。

Administrators

［運休日設定］ダイアログボックス

ホストの運休日を設定する。

Administrators

［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックス

運転スケジュール定義ファイルをエクスポートする。

Administrators

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス

ホストを起動・終了するスケジュールを1週間分表示する。

Administrators

他ホストの起動・終了の設定

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ

マネージャーホストおよびエージェントホストの情報を表示する。

Administrators

［マネージャーの設定］ダイアログボックス

エージェントホストでマネージャーホストを設定する。

Administrators

［エージェントホストの設定］ダイアログボックス

マネージャーホストでエージェントホストの設定，追加，および定義を変更する。

Administrators

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックス

ホストを終了したあとの処理を設定する。

Administrators

［連動ホストの設定］ダイアログボックス

エージェントホストをグループ化する。

Administrators

12.1.2　ウィンドウとダイアログボックスの遷移図

Windowsホストで使うウィンドウおよびダイアログボックスの遷移図を次の図に示します。各ウィンドウおよびダイアログボックスは，Windowsの［スタート］メニューの［プログラム］−［JP1_Power Monitor］から表示されます。

図12‒1　Windowsホストで使うウィンドウおよびダイアログボックスの遷移図

12.2　セットアップで使うダイアログボックス

セットアップで使うダイアログボックスについて説明します。

12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス

電源制御装置を設定する［電源制御装置の設定］ダイアログボックスについて説明します。シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSの電源制御装置を使う場合，ここでは何も設定しません。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒2　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択します。

ただし，［環境設定］ダイアログボックスが表示されている場合，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスは，表示されません。

(2)　設定項目

設定項目について次に説明します。

なお，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合，変更または削除の前に［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を［なし］に設定してください。［使用プログラム名］が設定された状態で削除または変更した場合，タイミングによっては，誤動作を引き起こします。

［定義設定位置］

［COMMON01］から［COMMON05］までのどれかを選択します。これは，内部的な識別子です。

［制御装置種別］

制御装置を表す名称を，8バイト以内の任意の英数字で設定します。ここで設定した名称は，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に表示されます。定義設定位置が異なっていても，同じ名称は設定できません。また，次に示す文字列は設定できません。

「なし」，「SYSTEM MANAGER」，「PowerChute plus」，「SVP」，「APC」，「AMT」，「WOL」，「PowerChute Network」

［実行制限時間］

他ホスト電源制御コマンドを実行するときの制限時間を，1から999（単位：秒）までの数値で設定します。デフォルトは300です。ここで設定した時間内に処理が完了しなかった場合，処理はキャンセルされます。

［自ホスト電源制御コマンド］

ホストの電源を制御するコマンドを設定します。自ホストの電源を制御する場合や，他ホストの電源を制御する場合のエージェントホスト側で設定します。255バイト以内で設定してください。指定したコマンドが実行されるのは，電源オフの場合だけです。シャットダウンまたは再起動の場合は，JP1/Power Monitor内部でシャットダウンまたは再起動を実行します。ホストに接続している電源制御装置の種類に応じてコマンドを設定してください。設定しなくても制御できる電源制御装置を使用している場合，設定する必要はありません。

設定する制御コマンドは，次のフォルダに置かないでください。

・システムドライブ¥Program Filesフォルダ

・Windowsシステムフォルダ¥system32フォルダ

［定義設定位置］が［COMMON01］の［自ホスト電源制御コマンド］には，デフォルトで「JP1PWパス¥tools¥jpwshutdown_exec.bat」が設定されています。

「jpwshutdown_exec.bat」は電源制御装置を使用しないで自ホストをシャットダウンするバッチファイルです。「jpwshutdown_exec.bat」のファイル内容は変更しないでください。変更する場合はバッチファイルをコピーして使用してください。

［他ホスト電源制御コマンド］

マネージャーホストで，エージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドを設定します。255バイト以内で設定してください。指定したコマンドが実行されるのは，起動，強制停止，強制再起動の場合だけです。計画終了，監視終了，制限終了，強制終了の場合は実行されません。エージェントホストに接続している電源制御装置の種類に応じてコマンドを設定してください。設定しなくても制御できる電源制御装置を使用している場合，設定する必要はありません。

設定する制御コマンドは，次のフォルダ以下に置かないでください。

システムドライブ¥Program Filesフォルダ

Windowsシステムフォルダ¥system32フォルダ

12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス

電源制御装置を制御するプログラム名，およびホストを計画終了する場合のオプションを設定する［環境設定］ダイアログボックスについて説明します。また，［環境設定］ダイアログボックスは，グループ化したエージェントホストをマネージャーホストと連動して終了する場合にも使います。

［環境設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒3　［環境設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［環境設定］ダイアログボックスを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択します。

ただし，次のダイアログボックスが表示されている場合，［環境設定］ダイアログボックスは，表示されません。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されている場合

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されている場合

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［使用プログラム名］

ホストを起動・終了するプログラムを，次の中から選択します。デフォルトは「HITACHI」（［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの，［定義設定位置］が［COMMON01］の設定）です。

［なし］

JP1/Power Monitorで電源制御を行わない場合に選択します。［なし］を選択すると，JP1/PowerMonitorやJP1/AJS3の電源制御ジョブから電源制御を実行しても，エラーとなります。

なお，電源制御装置を使用しないでシャットダウンまたは再起動で運用する場合は，［なし］以外を選択する必要があります。

電源制御装置を使用しない場合の設定は，「5.1.8　JP1/Power Monitorのセットアップをする」で電源制御装置を使用しない場合の設定をしてください。

［SYSTEM MANAGER］

JP1/ServerConductorを使う場合に選択します。JP1/ServerConductorをインストールしてある場合，このプログラム名が表示されます。ただし，Blade Symphony上のブレードの場合は表示されません。「5.2.10(2)(a)　電源制御装置を制御するコマンドを設定する」で制御装置種別に設定した名称を選択します。

［PowerChute plus］

PowerChute Business Editionを使う場合に選択します。

PowerChute Business Editionをインストールしてある場合，このプログラム名が表示されます。

PowerChute Business EditionおよびUPSSLEEP.EXEがインストールされているのに，このプログラム名が表示されない場合は，UPSSLEEP.EXEのインストールパスをシステム環境変数PATHに設定してください。

［PowerChute Network］

PowerChute Network Shutdownを使う場合に選択します。このプログラム名は，事前にjpw_set_upsparmコマンドで無停電電源装置の情報が設定済みの場合にだけ表示されます。

このプログラム名が表示されない場合は，jpw_set_upsparmコマンドで無停電電源装置の情報を設定してください。

［（そのほかの電源制御装置名）］

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した電源制御装置名が表示されます。［電源制御装置の設定］ダイアログボックスについては，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［計画終了オプション］

ホストを計画終了する場合の終了条件を設定します。ここで設定した終了条件が成立すると，ホストをシャットダウンします。なお，［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］だけはホストを強制終了する場合も有効です。

［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］

JP1/AJS3がインストールされている場合，JP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）の終了およびJP1/AJS3の終了を待って，ホストをシャットダウンするように設定できます。

［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］として選択できるチェックオプションには，次の二つがあります。デフォルトは，［ジョブネットの終了を待つ］です。

［行わない］

JP1/AJS3を使用していない場合，またはJP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）およびJP1/AJS3の終了を待たない運用の場合に選択します。

［ジョブネットの終了を待つ］

実行中のジョブ（ジョブネット）およびJP1/AJS3が終了してからホストをシャットダウンする運用の場合に選択します。

このオプションを選択している状態で「強制終了」が実行された場合は，実行中のジョブ（ジョブネット）の終了を待たずにJP1/AJS3を終了させ，ホストのシャットダウンが実行されます。

なお，JP1/AJS3がインストールされていない場合，この設定は無視されます。

［一覧］ボタン

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）およびJP1/AJS3の終了を待つ運用の場合に，任意で論理ホスト名を設定します。

ここで論理ホスト名を設定した場合は，設定した論理ホストおよび物理ホスト上で実行しているジョブ（ジョブネット）およびJP1/AJS3の終了を待って，自ホストをシャットダウンします。

このボタンをクリックすると，［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスが表示され，監視する論理ホストを設定または削除できます。［OK］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，［環境設定］ダイアログボックスに戻ります。物理ホストだけで運用する場合，ホスト名を設定する必要はありません。

［プリンタの監視］

プリンタの出力を待ってホストをシャットダウンするかどうかを設定します。終了条件として，次の二つのチェックオプションから一つを選択します。デフォルトは，［行わない］です。

［行わない］

出力が終了していないジョブがあっても，そのジョブを無視してホストをシャットダウンします。

［印刷が終了するまで待つ］

すべてのジョブの出力が終了してからホストをシャットダウンします。

［他ホストの監視］

他ホストが終了するのを待って，ホストをシャットダウンするかどうかを設定します。終了条件として，次の二つのチェックオプションから一つを選択します。デフォルトは，［行わない］です。

［行わない］

終了していないホストがあっても，そのホストを無視してシャットダウンします。

［他ホストが終了するまで待つ］

設定したすべてのホストが終了してからシャットダウンします。

監視できるホストは，TCP/IPで接続できるホストです。監視できるホストは，10秒以内にレスポンスが返るネットワーク性能が必要です。10秒以内にレスポンスが返らない場合，監視しているホストは，停止中であると判断します。ホスト間の速度については，pingコマンドで確認してください。

他ホストの監視で使用する監視対象ホストのIPアドレスは，監視対象ホスト名のアドレス解決によって複数のIPアドレスが取得できる環境でも，最優先のIPアドレス一つだけを使用し，その他のIPアドレスは使用しません。

他ホストの終了を監視する場合は，監視に掛かる時間を短縮するために，監視するホスト名およびIPアドレスをhostsファイルに登録しておくことをお勧めします。

JP1/Power Monitorのアドレス解決方式の設定でjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用するように設定されている場合は，jp1hosts2（jp1hosts）情報の設定が優先されます。アドレス解決方式の設定については，「付録E　IPv6環境の設定」を参照してください。

IPv6アドレスで通信する場合は，jp1hosts2情報に監視対象ホストと自ホストそれぞれのホスト名とIPアドレスを設定しておく必要があります。

AMT機能を持つホストを監視対象にする場合は，AMT機能を無効にしてください。AMT機能が有効な場合は，正しく監視できないことがあります。

［一覧］ボタン

このボタンをクリックすると，［監視ホストの詳細］ダイアログボックスが表示され，監視するホストを設定または削除できます。［OK］ボタンをクリックすると，設定内容が反映され，［環境設定］ダイアログボックスに戻ります。

［連動ホストの停止］

自ホストがマネージャーホストであり，エージェントホストをグループ化している場合，グループ内のホストがすべて停止してからシャットダウンするかどうかを設定します。次の二つのチェックオプションから一つを選択します。デフォルトは，［行わない］です。

［行わない］

グループ内のエージェントホストを終了しないで，自ホストだけ終了します。マネージャーホストが起動するときだけ，グループ化したエージェントホストを連動したい場合は，こちらを指定してください。

［停止を行う］

グループ内のエージェントホストをすべて停止してから，自ホストを終了します。

連動ホストの停止については，「9.3　エージェントホストをグループ化する」を参照してください。

(3)　注意事項

［環境設定］ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

ホストの計画終了または強制終了中に，［環境設定］ダイアログボックスを操作しないでください。正常に終了しないおそれがあります。

設定した情報は，［環境設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックした時点から有効になります。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合，変更または削除の前に［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を［なし］に設定してください。［使用プログラム名］が設定された状態で削除または変更した場合，タイミングによっては，誤動作を引き起こします。

12.2.3　［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックス

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合に，論理ホスト名を設定する［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスについて説明します。自ホストを計画終了する場合，物理ホストのJP1/AJS3，およびこのダイアログボックスで設定した論理ホストのJP1/AJS3の終了を待ってからホストをシャットダウンします。クラスタシステムを利用していない場合，［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスで論理ホストを設定する必要はありません。［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒4　［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］の［一覧］ボタンをクリックする。

［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を選択するか，または［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］で［行わない］を選択すると，このボタンは，不活性になります。

(2)　表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

［監視対象の論理ホスト一覧］リストボックス

ホストを計画終了する場合に，終了を待つ論理ホストを表示します。表示されているホストをダブルクリックすると，［ホスト名］ダイアログボックスが表示され，ホスト名を修正できます。

［追加］ボタン

デフォルトの論理ホスト以外で監視したい論理ホストを追加します。このボタンをクリックすると，［ホスト名］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスで論理ホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，入力したホスト名が［監視対象の論理ホスト一覧］リストボックスに追加されます。

［削除］ボタン

［監視対象の論理ホスト一覧］リストボックスで監視対象から外したいホストを選択し，このボタンをクリックすると，選択したホストが削除されます。

12.2.4　［監視ホストの詳細］ダイアログボックス

他ホストを監視してホストを計画終了する場合に，終了を待つホストを登録する［監視ホストの詳細］ダイアログボックスについて説明します。［監視ホストの詳細］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒5　［監視ホストの詳細］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［監視ホストの詳細］ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［他ホストの監視］の［一覧］ボタンをクリックする。

［監視ホストの詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を選択するか，または［他ホストの監視］で［行わない］を選択すると，このボタンは，不活性になります。

(2)　表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

［監視対象のホスト一覧］リストボックス

ホストを計画終了する場合に，終了を待つホストを表示します。表示されているホストをダブルクリックすると，［ホスト名］ダイアログボックスが表示され，ホスト名を修正できます。

［追加］ボタン

このボタンをクリックすると，［ホスト名］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスでホスト名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，入力したホスト名が［監視対象のホスト一覧］リストボックスに追加されます。

［削除］ボタン

［監視対象のホスト一覧］リストボックスで監視対象から外したいホストを選択し，このボタンをクリックすると，選択したホストが削除されます。

［参照］ボタン

このボタンをクリックすると，［コンピュータの参照］ダイアログボックスが表示され，監視したいホストを選択できます。

12.3　自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックス

自ホストの起動・終了を設定するダイアログボックスについて説明します。

12.3.1　［カレンダー設定］ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付または曜日を月単位のカレンダーで設定する［カレンダー設定］ダイアログボックスについて説明します。ここで選択した日付または曜日に対し，［時刻設定］ダイアログボックスでホストを起動・終了する時刻を設定します。選択した日付を運休日として設定することもできます。また，運転スケジュール定義ファイルをインポートしたり，エクスポートしたりできます。［カレンダー設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒6　［カレンダー設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［カレンダー設定］ダイアログボックスを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択します。

ただし，次の場合，［カレンダー設定］ダイアログボックスは，表示されません。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されている場合

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスが表示されている場合

ホストが終了処理中である場合

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

日付

カレンダーの日付は，次の色で表示されます。

黒

何も設定されていない日を表します。

青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている日を表します。

また，曜日指定で時刻が設定されている場合，日付を選択して，曜日に設定された時刻を変更または取り消したときも，日付が青で表示されます。

赤

運休日として設定されている日を表します。

日付をダブルクリックすると，［時刻設定］ダイアログボックスが表示され，選択した日付にホストの起動・終了時刻を設定できます。また，［Ctrl］キーを押しながら日付を選択すると，複数の日付を一度に選択できます。

また，日付を選択し，右クリックして［運休日に追加］を選択すると，日付が赤くなり，運休日として設定できます。

曜日

カレンダーの曜日は，次の色で表示されます。

黒

何も設定されていない曜日を表します。

青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている曜日を表します。

カレンダーから曜日をダブルクリックすると，［時刻設定］ダイアログボックスが表示され，起動時刻または終了時刻が設定できます。曜日に対して時刻を設定すると，1年分の同じ曜日の日付に対して同一の起動時刻および終了時刻が設定されます。曜日に設定した起動・終了時刻は，翌年以降に自動的に引き継がれます。また，［Ctrl］キーを押しながら曜日を選択すると，複数の曜日を一度に選択できます。

選択した曜日にすでに日付指定で時刻が設定してあった場合，［時刻設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックした時に［曜日指定による時刻設定］メッセージボックスが表示されます。［曜日指定による時刻設定］メッセージボックスのボタンについて，次に説明します。

［はい］ボタン

すでに時刻が設定されている日を含めて，選択した曜日に対応するすべての日付に同一の時刻を設定する場合にクリックします。クリックすると，日付に対して設定されていた時刻は，取り消されます。

［いいえ］ボタン

すでに時刻が設定されている日を除いて，選択した曜日に対応するすべての日付に同一の時刻を設定する場合にクリックします。クリックすると，すでに時刻が設定されている日に対しては，曜日に対して設定した時刻が，無効になります。

［キャンセル］ボタン

曜日への時刻設定を中止する場合にクリックします。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［PowerChute plus］を選択した場合，「午前7:00」が，電源オンの時刻のデフォルトとしてすべての曜日に設定されます。

［前月］ボタン

このボタンをクリックすると，現在表示されている月の一つ前の月を表示します。ただし，［カレンダー設定］ダイアログボックスを表示した月より過去の月は，表示できません。

［来月］ボタン

このボタンをクリックすると，現在表示されている月の一つ後ろの月を表示します。［カレンダー設定］ダイアログボックスを表示した月から1年先の月まで表示できます。

［時刻設定］ボタン

カレンダーから日付または曜日を選択してこのボタンをクリックすると，［時刻設定］ダイアログボックスが表示され，選択した日付または曜日にホストを起動・終了する時刻が設定できます。

［年間カレンダー］ボタン

このボタンをクリックすると，［年間カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。［年間カレンダー設定］ボタンは，ディスプレイの解像度が1,024×768（単位：ピクセル）未満の場合，不活性になります。

［運休日設定］ボタン

このボタンをクリックすると，［運休日設定］ダイアログボックスが表示され，運休日が設定できます。

［インポート］ボタン

このボタンをクリックすると，［ファイルのインポート］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスで運転スケジュール定義ファイル名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，運転スケジュール定義ファイルをインポートできます。

［エクスポート］ボタン

このボタンをクリックすると，［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスでエクスポート先ファイル名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，運転スケジュール定義ファイルをエクスポートできます。設定したエクスポート先ファイルがすでにある場合，ファイルの上書きを確認するために，［カレンダーのエクスポート］メッセージボックスが表示されます。［カレンダーのエクスポート］メッセージボックスのボタンについて，次に説明します。

［はい］ボタン

エクスポート先ファイルを上書きする場合にクリックします。クリックすると，すでにあるエクスポート先ファイルに運転スケジュール定義ファイルを上書きします。

［いいえ］ボタン

エクスポート先ファイルを上書きしない場合にクリックします。再度，エクスポート先ファイル名を設定してください。

(3)　注意事項

Windowsホストの計画終了中または強制終了中に，運転スケジュール定義ファイルをインポートまたはエクスポートしないでください。

12.3.2　［年間カレンダー設定］ダイアログボックス

ホストを起動・終了する日付を年ごとのカレンダーで設定する［年間カレンダー設定］ダイアログボックスについて説明します。ここで選択した日付に対し，［時刻設定］ダイアログボックスでホストを起動・終了する時刻を設定します。選択した日付を運休日として設定できます。また，運転スケジュール定義ファイルをインポートしたり，エクスポートしたりできます。［年間カレンダー設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスでは，曜日単位でスケジュールを設定できません。

図12‒7　［年間カレンダー設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスを表示する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［年間カレンダー］ボタンをクリックする。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されます。

ただし，ディスプレイの解像度が1,024×768（単位：ピクセル）未満の場合，［年間カレンダー設定］ダイアログボックスは，表示されません。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

日付

カレンダーの日付は，次の色で表示されます。

黒

何も設定されていない日を表します。

青

ホストを起動・終了する時刻が設定されている日を表します。

赤

運休日として設定されている日を表します。

日付をダブルクリックすると，［時刻設定］ダイアログボックスが表示され，選択した日付にホストを起動・終了する時刻が設定できます。

また，日付を選択し，右クリックして［運休日に追加］を選択すると，日付が赤くなり，運休日として設定できます。

［時刻設定］ボタン

カレンダーから日付を選択して［時刻設定］ボタンをクリックすると，［時刻設定］ダイアログボックスが表示され，選択した日付にホストを起動・終了する時刻が設定できます。

［運休日設定］ボタン

このボタンをクリックすると，［運休日設定］ダイアログボックスが表示され，運休日が設定できます。

［インポート］ボタン

このボタンをクリックすると，［ファイルのインポート］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスで運転スケジュール定義ファイル名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，運転スケジュール定義ファイルをインポートできます。

［エクスポート］ボタン

このボタンをクリックすると，［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスでエクスポート先ファイル名を入力し，［OK］ボタンをクリックすると，運転スケジュール定義ファイルをエクスポートできます。設定したエクスポート先ファイルがすでにある場合，ファイルの上書きを確認するために，［カレンダーのエクスポート］メッセージボックスが表示されます。［カレンダーのエクスポート］メッセージボックスのボタンについて，次に説明します。

［はい］ボタン

エクスポート先ファイルを上書きする場合にクリックします。クリックすると，すでにあるエクスポート先ファイルに運転スケジュール定義ファイルを上書きします。

［いいえ］ボタン

エクスポート先ファイルを上書きしない場合にクリックします。再度，エクスポート先ファイル名を設定してください。

(3)　注意事項

Windowsホストの計画終了中または強制終了中に，運転スケジュール定義ファイルをインポートまたはエクスポートしないでください。

12.3.3　［時刻設定］ダイアログボックス

ホストの起動・終了時刻を設定する［時刻設定］ダイアログボックスについて説明します。［時刻設定］ダイアログボックスは，［カレンダー設定］ダイアログボックスで選択された日付や曜日，または［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで選択された日付に対してホストを起動・終了する時刻を設定します。

［時刻設定］ダイアログボックスを操作するには，Administrators権限が必要です。［時刻設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒8　［時刻設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［時刻設定］ダイアログボックスを表示するには，次の方法があります。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択し，表示された［カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスで選択した日付または曜日をダブルクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスで選択した日付または曜日を右クリックし，［時刻設定］を選択する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［年間カレンダー］ボタンをクリックし，表示された［年間カレンダー設定］ダイアログボックスの［時刻設定］ボタンをクリックする。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで選択した日付をダブルクリックする。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで選択した日付または曜日を右クリックし，［時刻設定］を選択する。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［時刻］

ホストを起動・終了する時刻を設定します。

0時0分から23時59分までの数値が設定できます。

電源オン・オフの回数は，1日に付き6回まで設定できます。オンとオフの組み合わせは任意です。例えば，1日にオフだけを6回設定することもできます。

この時刻は，起動・終了処理が開始される時刻であり，起動または終了が完了する時刻ではありません。

［電源オン］

［時刻］で設定した時刻に，ホストの電源をオンにする場合に選択します。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，電源オンの時刻は設定しないでください。

［電源オフ:強制終了］

［時刻］で設定した時刻に，ホストの強制終了を開始する場合に選択します。

［電源オフ:計画終了］

［時刻］で設定した時刻に，ホストの計画終了を開始する場合に選択します。計画終了の終了条件については，［環境設定］ダイアログボックスで設定します。

［時刻設定リスト］リストボックス

電源オン・オフを設定した時刻が表示されます。

［週間時刻に戻す］ボタン

すでに曜日に対して設定されている時刻と異なる時刻が日付に設定されている場合に，曜日に対する設定時刻に戻します。日付を複数選択している場合，および曜日を選択している場合，このボタンは不活性になっています。

［追加］ボタン

時刻および電源オン・オフを設定してこのボタンをクリックすると，［時刻設定リスト］リストボックスに設定した時刻が追加されます。時刻が設定された日付または曜日は，［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで青く表示されます。

［削除］ボタン

［時刻設定リスト］リストボックスから削除したい時刻を選択してこのボタンをクリックすると，選択した時刻が削除されます。

［全て削除］ボタン

このボタンをクリックすると，［時刻設定リスト］リストボックスに表示されている時刻がすべて削除されます。時刻がすべて削除された日付は，［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，黒く表示されます。

(3)　注意事項

［時刻設定］ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

曜日を指定して時刻を設定しようとした場合，曜日に対応する日付の中に，すでに日付を指定して時刻が設定されている日付が含まれているときは，どちらの時刻を設定するか選択できます。この場合，［時刻設定］ダイアログボックスで時刻を設定し，［OK］ボタンをクリックすると，［曜日指定による時刻設定］ダイアログボックスが表示されます。［曜日指定による時刻設定］ダイアログボックスについては，「12.3.1　［カレンダー設定］ダイアログボックス」を参照してください。

終了処理の開始時刻と電源オン時刻との間隔が10分以内の場合，次のように処理されます。

計画終了の場合

ホストは，計画終了後に再起動されます。

強制終了の場合

ホストは，強制終了後に再起動されます。

スケジュール情報で設定した計画終了が開始されたあと，［環境設定］ダイアログボックスで設定した終了条件が成立しない場合，次のように処理されます。

計画終了開始時刻から24時間を過ぎた場合

ホストは，強制終了後に電源オフまたはシャットダウンされます。

計画終了中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合

ホストは，強制終了後に再起動されます。

ホストをシャットダウンするときは，JP1/Power Monitorを使ってください。手動でホストをシャットダウンすると，スケジュールで設定されている次回電源投入時刻になっても，ホストが起動しない場合があります。

PowerChute Business Editionを使っている場合，スケジュール運転時のホストの停止から起動までの最長間隔を336時間未満で指定してください。ただし，電源制御装置の機種によっては，最長間隔を336時間未満として設定できない場合があります。詳細については，製造元にお問い合わせください。

12.3.4　［運休日設定］ダイアログボックス

ホストの運休日を設定する［運休日設定］ダイアログボックスについて説明します。運休日とは，ホストを起動・終了するスケジュールを実行しない日のことです。運休日に設定すると，その日に設定したスケジュールは，無効になります。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合，運休日になってもホストは運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストを終了するように設定してください。

［運休日設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒9　［運休日設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［運休日設定］ダイアログボックスを表示するには，次の三つの方法があります。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択し，表示された［カレンダー設定］ダイアログボックスの［運休日設定］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［年間カレンダー］ボタンをクリックし，表示された［年間カレンダー設定］ダイアログボックスの［運休日設定］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスまたは［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで選択した日付を右クリックし，［運休日に設定］を選択する。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［運休日］

運休日を設定します。

設定できる月は，1から12です。

設定できる日は，1から31です。

［運休日リスト］リストボックス

運休日として設定した日付が表示されます。

［追加］ボタン

運休日を選択して，このボタンをクリックすると，［運休日リスト］リストボックスに運休日が追加されます。また，運休日に設定された日付は，［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，赤く表示されます。

運休日に設定する前にすでにホストを起動・終了する時刻を選択していた場合，［追加］ボタンをクリックすると，［運休日の追加］ダイアログボックスが表示されます。

設定した運休日は，翌年以降の同じ月日にも有効となります。

［削除］ボタン

［運休日リスト］リストボックスから削除したい運休日を選択してこのボタンをクリックすると，選択した運休日が削除されます。また，運休日から削除された日付は，［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，黒く表示されます。

［全て削除］ボタン

このボタンをクリックすると，［運休日リスト］リストボックスに表示されている運休日がすべて削除されます。また，運休日から削除された日付は，［カレンダー設定］ダイアログボックスや［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，黒く表示されます。

12.3.5　［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックス

運転スケジュール定義ファイルをエクスポートする［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスについて説明します。［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒10　［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスを表示するには，次の方法があります。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダー設定］を選択し，表示された［カレンダー設定］ダイアログボックスの［エクスポート］ボタンをクリックする。

［カレンダー設定］ダイアログボックスの［年間カレンダー］ボタンをクリックし，表示された［年間カレンダー設定］ダイアログボックスの［エクスポート］ボタンをクリックする。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［エクスポート先ファイル］

エクスポート先ファイルとして，運転スケジュール定義ファイルのフルパスを255バイト以内で入力します。

［参照］ボタン

このボタンをクリックすると，［エクスポートファイルを選択］ダイアログボックスが表示され，エクスポート先ファイルを選択できます。

［出力フォーマットの選択］

次の二つのオプションから一つを選択します。デフォルトは［月単位のフォーマットで出力］です。

［月単位のフォーマットで出力］

運転スケジュール定義ファイルを月単位のフォーマットで出力したい場合に選択します。

［年単位のフォーマットで出力］

運転スケジュール定義ファイルを年単位のフォーマットで出力したい場合に選択します。

［ファイル先頭行にタイトルを出力する］

出力するファイルの先頭行にタイトルを出力する場合に選択します。

12.3.6　［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス

ホストを起動・終了するスケジュールを週単位に表示する［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスについて説明します。このダイアログボックスで，ホストを起動・終了する時刻や運休日を確認できます。［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒11　［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［カレンダーの週間情報］を選択します。

ただし，次の場合，［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスは，表示されません。

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されている場合

スケジュール情報を編集中である場合

［環境設定］ダイアログボックスが表示されている場合

(2)　表示項目およびボタン

表示項目およびボタンについて次に説明します。

日付表示エリア

1週間分の日付に対して，ホストの電源をオン・オフする時刻および運休日が表示されます。次のような形式で表示されます。「hh:mm」には，0:00から23:59までの時刻が表示されます。

「hh:mm オン」

ホストの電源をオンにする時刻を表します。例えば，「8:35 オン」と表示されている場合，午前8時35分にホストの起動処理を開始します。

「hh:mmオフ-P」

ホストの計画終了を開始する時刻を表します。例えば，「22:00 オフ-P」と表示されている場合，午後10時にホストの計画終了を開始します。

「hh:mmオフ-F」

ホストの強制終了を開始する時刻を表します。例えば，「23:00 オフ-F」と表示されている場合，午後11時にホストの強制終了を開始します。

「運休日」

ホストの運休日を表します。

［前週］ボタン

このボタンをクリックすると，前の週のスケジュールを表示します。ただし，［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを表示した週より前の週は表示できません。

［翌週］ボタン

このボタンをクリックすると，次の週のスケジュールを表示します。［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを表示した週から1年先までのスケジュールを表示します。

12.4　他ホストの起動・終了を設定するウィンドウとダイアログボックス

他ホストの起動・終了を設定するウィンドウとダイアログボックスについて説明します。

12.4.1　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ

他ホストの起動・終了を設定し，マネージャーホストやエージェントホストの情報を表示する［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウについて説明します。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを次の図に示します。

図12‒12　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ

(1)　表示方法

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択します。

クラスタシステムで［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー 論理ホスト名］を選択します。

ただし，次の場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは，表示できません。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されている場合

ホストがエージェントホストとして設定されている場合

Administrators権限をもたないユーザーが操作した場合

また，次の場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウは表示されますが，電源の操作はできません。

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止している場合

(2)　メニュー一覧

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウのメニュー一覧を次の表に示します。

表12‒2　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウのメニュー一覧

メニュー

メニューコマンド

機 能

ホスト

エージェントホストの追加

エージェントホストを追加します。このメニューを選択すると［エージェントホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。

エージェントホストの削除

エージェントホストを削除します。エージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，選択したエージェントホストを削除できます。

エージェントホストの定義変更

エージェントホストの定義を変更します。エージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスが表示され，選択したエージェントホストの定義を変更できます。

エージェントホストの連動設定

エージェントホストをグループ化します。マネージャーホストを選択して，このメニューを選択すると，［連動ホストの設定］ダイアログボックスが表示され，グループを設定できます。

なお，マネージャーをクラスタシステムで運用している場合は，このメニューを使用できません。

最新の状態情報

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されているエージェントホストの情報を，最新の情報に書き換えます。

マネージャーの終了

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを終了します。

操作

起動

ホストを起動します。起動したいエージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，選択したホストが起動します。

ただし，エージェントホストに電源制御装置を設定していない場合は，ホストを起動できません。

なお，マネージャーをクラスタシステムで運用している場合，運用系の物理ホストを起動することはできません。

計画終了

ホストを計画終了します。終了したいエージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

選択したエージェントホストがUNIXホストの場合は，ホストを監視終了します。

なお，マネージャーをクラスタシステムで運用している場合，運用系の物理ホストを計画終了することはできません。

強制終了

ホストを強制終了します。終了したいマネージャーホストまたは終了したいエージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

なお，マネージャーをクラスタシステムで運用している場合，エージェントの電源操作で運用系の物理ホストを強制終了することはできません。

強制停止

ホストを強制電源オフまたは強制再起動します。強制電源オフまたは強制再起動したいエージェントホストを選択して，このメニューを選択すると，［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスが表示されます。

ただし，電源制御装置を設定していない場合は，ホストを強制電源オフまたは強制再起動できません。

なお，マネージャーをクラスタシステムで運用している場合，運用系の物理ホストを強制停止することはできません。

(3)　ボタン

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウのボタンについて次に説明します。

エージェントホストを追加します。このボタンをクリックすると，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。

エージェントホストを削除します。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されているエージェントホストを選択して，このボタンをクリックすると，選択したエージェントホストを削除できます。

エージェントホストに対する処理を打ち切ります。エージェントホストに対して，起動，計画終了，強制終了，強制電源オフまたは強制再起動の処理を実行している最中にこのボタンをクリックすると，実行中の処理を打ち切ります。

(4)　表示項目

表示項目について次に説明します。

［ホスト名］

マネージャーホストおよびエージェントホストの名称が，状態を表すアイコンとともに表示されます。

マネージャーをクラスタシステムで運用している場合のマネージャーホスト名は，「論理ホスト名（物理ホスト名）」と表示されます。

ホストの状態を表すアイコンの種類を次の表に示します。

表12‒3　［ホスト名］に表示されるアイコンの種類とその内容

アイコン

色

内容

深緑色

マネージャーホストを表す。

黄緑色

エージェントホストが稼働中であることを表す。

深緑色

エージェントホストが計画終了中であることを表す（エージェントホストがWindowsの場合だけ）。

水色

エージェントホストが監視終了中であることを表す（エージェントホストがUNIXの場合だけ）。

灰色

エージェントホストが制限終了中であることを表す（エージェントホストがUNIXの場合だけ）。

深緑色

エージェントホストが強制終了中であることを表す。

灰色

エージェントホストが停止していることを表す。

黄色

エージェントホストが状態不明であることを表す。

［状態］

マネージャーホスト，およびエージェントホストの状態が表示されます。［状態］に表示される項目とその内容を次の表に示します。

表12‒4　［状態］に表示される項目とその内容

表示項目

内容

マネージャー

マネージャーホストを表す。

稼働中

エージェントホストが稼働中であることを表す。

計画終了中

エージェントホストが計画終了中であることを表す（エージェントホストがWindowsの場合だけ）。

監視終了中

エージェントホストが監視終了中であることを表す（エージェントホストがUNIXの場合だけ）。

制限終了中

エージェントホストが制限終了中であることを表す（エージェントホストがUNIXの場合だけ）。

終了中

エージェントホストが強制終了中であることを表す。

停止

エージェントホストが停止していることを表す。

状態不明

エージェントホストが状態不明であることを表す。

［次回電源投入時刻］，［強制終了時刻］，［計画終了時刻］，［監視開始時刻］，［制限開始時刻］

各ホストに設定されている，起動・終了時刻のスケジュールが表示されます。「yyyy/mm/dd hh:mm」の形式で日付と時刻が表示されます。「yyyy」は西暦を，「mm」は月を，「dd」は日を，「hh」は時を，「mm」は分を表します。例えば，2000年7月1日午前8時30分にホストの電源をオンにするように設定されている場合，［次回電源投入時刻］に「2000/07/01 08:30」と表示されます。時刻が設定されていない項目については，「-」が表示され，該当しない項目および不明な項目については，「-----------------」が表示されます。

なお，計画終了時刻は，ホストがWindowsの場合にだけ表示されます。また，監視開始時刻と制限開始時刻は，ホストがUNIXの場合にだけ表示されます。

クラスタシステムでマネージャーを運用している場合は，運用系の物理ホストのスケジュールが表示されます。

ステータスバーの左側

次の情報が表示されます。

メニューを選択した場合

選択したメニューの説明が表示されます。

ホストの起動または終了中の場合

ホストの起動または終了の実行状態および実行結果が表示されます。

ステータスバーの右側

マネージャーホストのJP1/PW Manager Serviceサービスの状態が表示されます。

(5)　注意事項

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの注意事項を次に示します。

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止している場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウには，マネージャーホストの情報だけ表示されます。

エージェントホストを操作しているときに，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを非アクティブ状態にしないでください。

［最新の状態情報］を選択し，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの情報を更新している最中に，エージェントホストを操作しないでください。jaompwagtコマンドでvオプションを指定して実行した場合，エージェントホストの状態が正しく表示されないことがあります。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，［状態］に［停止］と表示されるのは，エージェントホストをスケジュールで停止またはマネージャーホストから停止した場合だけです。次の方法でエージェントホストを停止すると，JP1/Power Monitorが強制終了してしまうので，［状態］に［停止］と表示されません。

UNIXのshutdownコマンドを使った停止

Windowsのスタートメニューからのシャットダウン

手動での停止

ホストを計画終了または強制終了する際に，起動しているサービスを正常に停止させたい場合，JP1/Baseの起動順序定義ファイルでサービスの停止順序を設定してください。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウをタスクマネージャーで終了させた場合，JP1/PW Manager Serviceサービスを再起動してください。

論理ホストと物理ホストの両方で［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示させている場合，同じホストに対して同時に操作しないでください。

クラスタシステムで操作中にフェールオーバーが発生した場合，処理は中断されます。系が切り替わったあとに［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで状態を確認し，必要であれば再度実行してください。

12.4.2　［マネージャーの設定］ダイアログボックス

エージェントホストでマネージャーホストを設定する［マネージャーの設定］ダイアログボックスについて説明します。ここで設定したマネージャーホスト以外からの操作要求は受け付けません。マネージャーホストを変更した場合は，JP1/PW Agent Serviceサービスを再起動すると，変更内容が有効になります。［マネージャーの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒13　［マネージャーの設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［マネージャーの設定］ダイアログボックスを表示するには，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［マネージャーの設定］を選択します。ただし，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されている場合，［マネージャーの設定］ダイアログボックスは，表示されません。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［マネージャー］

［マネージャーの設定］ダイアログボックスを起動しているホストを制御するマネージャーホストの設定・解除を選択します。デフォルトは，［設定］です。

［設定］を選択し，［ホスト名］にマネージャーホストにしたいホスト名を入力して［OK］ボタンをクリックすると，このダイアログボックスを起動しているホストのマネージャーホストとして設定します。

［解除］を選択し，［OK］ボタンをクリックすると，このダイアログボックスを起動しているホストのマネージャーホストではなくなります。

［ホスト名］

マネージャーホストとなるホストの名称を入力します。このダイアログボックスを起動しているホストの名称は設定しないでください。255バイト以内でホスト名を設定してください。マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用している場合は，FQDN形式でホスト名を設定してください。

［参照］ボタン

このボタンをクリックすると，［コンピュータの参照］ダイアログボックスが表示されます。［コンピュータの参照］ダイアログボックスでマネージャーホストにしたいホスト名を設定し［OK］ボタンをクリックすると，［マネージャーの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に選択したホスト名が表示されます。

マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用している場合は，FQDN形式で直接入力してください。

(3)　注意事項

［マネージャーの設定］ダイアログボックスの注意事項を次に示します。

一つのホストで，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は，できません。

自ホスト（このダイアログボックスを起動しているホスト）の名称は，マネージャーホストに指定できません。

12.4.3　［エージェントホストの設定］ダイアログボックス

マネージャーホストでエージェントホストの設定，追加，および定義を変更する［エージェントホストの設定］ダイアログボックスについて説明します。一つのホストで，マネージャーホストおよびエージェントホストの両方の設定は，できません。［エージェントホストの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒14　［エージェントホストの設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスを表示するには，次の二つの方法があります。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択し，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示して，［ホスト］−［エージェントホストの追加］または［ホスト］−［エージェントホストの定義変更］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの[図データ]ボタンをクリックする。

ただし，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動しないと［エージェントホストの設定］ダイアログボックスは，表示できません。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［ホスト名］

エージェントホストにしたいホスト名を入力します。一つのホスト名が設定できます。ホスト名は，255バイト以内で設定してください。マネージャーホストの名称は，設定できません。［ホスト名］では，大文字と小文字を区別しません。マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用している場合は，FQDN形式でホスト名を設定してください。

［参照］ボタン

このボタンをクリックすると，［コンピュータの参照］ダイアログボックスが表示されます。［コンピュータの参照］ダイアログボックスでエージェントホストにしたいホスト名を設定し［OK］ボタンをクリックすると，選択したホスト名が［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に表示されます。マネージャーホストとなるホスト上でイベントサーバ名をFQDN形式で設定して運用している場合は，FQDN形式で直接入力してください。

［電源制御装置］

ホスト名に設定したエージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定します。エージェントホストに接続されている電源制御装置を，マネージャーホストから直接制御してエージェントホストの電源をオン・オフする場合に必要な設定です。

［種別］

電源制御装置の種別として設定できる値を次に示します。デフォルトは，［なし］です。

［APC］

シュナイダーエレクトリック社製のPowerChute Business EditionまたはPowerChute Network Shutdownをサポートする無停電電源装置をエージェントホストに接続している場合に設定します。

［SVP］

エージェントホストがSVPボードを装着しているWindowsサーバの場合に設定します。

［AMT］

エージェントホストがAMTで電源制御するWindowsサーバの場合に設定します。

［WOL］

エージェントホストがWake on LANで電源制御するWindowsサーバの場合に設定します。

［なし］

エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御する必要がない場合に設定します。

［（そのほかの電源制御装置名）］

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した電源制御装置名が表示されます。［電源制御装置の設定］ダイアログボックスについては，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［パスワード］

選択した電源制御装置に設定されているパスワードを入力します。パスワードに入力できる文字は，20バイトまでです。半角で入力してください。入力した文字は，すべて「*」で表示されます。

電源制御装置にパスワードを設定していない場合は，この項目に何も設定しないでください。

［電源制御装置］の［種別］で［なし］[WOL]を設定した場合は，この項目は，不活性になります。

［電源制御装置のアクセス方法］

エージェントホストに接続されている電源制御装置に対する通信手段を指定します。

LAN，またはモデムを使用した電話回線のどちらかを選択します。

［電源制御装置］の［種別］で［なし］を選択した場合，すべての項目が，不活性になります。

［LAN］

エージェントホストに接続されている電源制御装置へのアクセスにLANを使用する場合に選択します。

［電源制御装置］の［種別］で［APC］を選択した場合，接続時に相手から応答がないと，10秒間隔で3回接続を試みます。3回試みても接続できない場合は，操作を打ち切ります。

［IPアドレス］

エージェントホストに接続されている電源制御装置のIPアドレスを設定します。IPv4アドレスは「x.x.x.x」(x:0〜255)，IPv6アドレスは「y:y:y:y:y:y:y:y」(y:0〜ffff)で指定します。

［電源制御装置］の［種別］で［SVP］または［WOL］を選択した場合は，IPv6アドレスは指定できません。

［機器番号］

マネージャーホストからエージェントホストに接続されている電源制御装置を制御するための識別子です。0から9,999の数値で指定してください。

［コミュニティ名］

コミュニティ名には，8バイトの文字列が指定できます。

なお，指定した文字列の最初または最後にある空白文字（半角スペース，タブ）は削除されます。

［電源制御装置］の［パスワード］に電源制御装置のパスワードを入力したときは，［コミュニティ名］は無効となり［パスワード］の入力内容が優先されます。

［サブネットマスク］

［電源制御装置］の［種別］で［WOL］を選択した場合，エージェントホストに設定しているサブネットマスクを指定します。指定形式は「x.x.x.x」(x:0〜255)です。

［電源制御装置］の［種別］で［WOL］以外を選択した場合，この項目は不活性になります。

［MACアドレス］

［電源制御装置］の［種別］で［WOL］を選択した場合，エージェントホストのネットワークカードのMACアドレスを指定します。指定形式は「z:z:z:z:z:z」(z:0〜ff)です。

［電源制御装置］の［種別］で［WOL］以外を選択した場合，この項目は不活性になります。

［ユーザー名］

［電源制御装置］の［種別］で［AMT］を選択した場合，エージェントホストのAMTのユーザー名（半角文字で16バイト以内）を指定します。「5.3.10　AMTを使用する場合の設定」でエージェントホストに設定したユーザー名を指定してください。

ユーザー名に「"（ダブルクォーテーションマーク）」および「¥（円記号）」は使用できません。

AMTのユーザー名に使用可能な文字は，Intel社にご確認ください。

［電源制御装置］の［種別］で［AMT］以外を選択した場合，この項目は不活性になります。

［モデム］

エージェントホストに接続されている電源制御装置へのアクセスにモデム経由で電話回線を使用する場合に選択します。

［電源制御装置］の［種別］で［（そのほかの電源制御装置名）］以外を選択した場合，この項目は不活性になります。

［電話番号］

エージェントホストにアクセスするための電話番号を設定します。半角数字および半角の「#」，「*」，「-」，および「,」が設定できます。50バイト以内で設定してください。外線発信の場合は，外線発信番号の後ろに「,」を入力してから，電話番号を入力します。

［COMポート番号］

使用するCOMポートの番号を設定します。1から256までの数値で設定してください。デフォルトは，1です。

［受信までのコール時間］

電話の接続までに必要な時間を指定します。設定した時間内に接続が完了しない場合は，ホストに対する操作を打ち切ります。1から999（単位：秒）までの数値が設定できます。デフォルトは，500です。

12.4.4　［電源オフの詳細設定］ダイアログボックス

エージェントホストを計画終了，強制終了，または強制電源オフしたあとの処理を設定する［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスについて説明します。［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒15　［電源オフの詳細設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックスを表示するには，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでエージェントホストを選択し，［操作］−［計画終了］，［操作］−［強制終了］，または［操作］−［強制停止］を選択します。または，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウでマネージャーホストを選択し，［操作］−［強制終了］を選択します。

(2)　設定項目

設定項目について次に説明します。

［再起動］

選択したエージェントホストを終了したあと，再起動させる場合に選択します。

電源制御装置の種類によって，強制再起動できない場合があります。強制再起動できない機種で再起動したい場合，ホストを強制電源オフしたあと，電源オンするようにしてください。

［電源オフ］

選択したエージェントホストを終了したあと，電源をオフにする場合に選択します。

［次回電源投入時刻］

［電源オフ］を選択した場合に，次にホストの電源をオンにする時刻を設定します。ただし，［強制停止］を選択した場合は，時刻を設定できません。

［設定しない］

ホストの電源をオンにする時刻を設定しないまま，エージェントホストを終了する場合に選択します。

［エージェントの設定に依存］

選択したエージェントホストに設定されているスケジュールの時刻に電源オンにしたい場合に選択します。

［次回電源投入時刻の変更］

選択したエージェントホストに設定されているスケジュールの時刻ではないときに電源をオンにしたい場合に，この項目を選択し，時刻を設定します。

この設定をしている日から，11か月後の月の最終日までの間で日時を設定できます。例えば，2002年8月28日の午前11時に設定作業をしている場合，2003年7月31日の午後11時59分までの日時を設定できます。

なお，この時刻は，マネージャーホストが設置されている国のタイムゾーンでの時刻です。例えば，時差が9時間ある日本とロンドンで，日本にマネージャーホスト，ロンドンにエージェントホストが設置されている場合，エージェントホストの次回電源投入時刻を午後7時に設定すると，ロンドンのエージェントホストはロンドン時間の午前10時（日本時間の午後7時）に電源がオンになります。

12.4.5　［連動ホストの設定］ダイアログボックス

エージェントホストをグループ化する［連動ホストの設定］ダイアログボックスについて説明します。［連動ホストの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12‒16　［連動ホストの設定］ダイアログボックス

(1)　表示方法

［連動ホストの設定］ダイアログボックスの表示方法を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［リモート電源マネージャー］を選択する。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されます。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，［ホスト］−［エージェントホストの連動設定］を選択する。

［連動ホストの設定］ダイアログボックスが表示されます。

ただし，論理ホスト上でマネージャーを運用している場合は，このダイアログボックスを起動できません。

(2)　設定項目およびボタン

設定項目およびボタンについて次に説明します。

［連動ホストの登録・解除］

グループ化するエージェントホストを登録したり，グループ化したエージェントホストを解除したりします。グループに登録したエージェントホストは，［登録］リストボックスに表示されている順に起動します。マネージャーホストが計画終了する場合には，グループに登録したエージェントホストは，マネージャーホストの計画終了後，一斉に終了処理を開始します。

［登録］ボタン

［解除］リストボックスから，グループ化したいエージェントホストを選択してこのボタンをクリックします。選択したエージェントホストが［登録］リストボックスに表示され，グループに登録されます。

［解除］ボタン

［登録］リストボックスから，登録を解除したいエージェントホストを選択してこのボタンをクリックします。選択したエージェントホストが［解除］リストボックスに表示され，グループから解除されます。

［上・移動］ボタン

［登録］リストボックスに表示されているエージェントホストを選択してこのボタンをクリックすると，選択したエージェントホストの起動する順序が一つ前になります。複数のエージェントホストを選択した場合，または先頭のエージェントホストを選択した場合は，このボタンは，不活性になります。

［下・移動］ボタン

［登録］リストボックスに表示されているエージェントホストを選択してこのボタンをクリックすると，選択したエージェントホストの起動する順序が一つ後ろになります。複数のエージェントホストを選択した場合，または最後のエージェントホストを選択した場合は，このボタンは，不活性になります。

［電源オン種別］

マネージャーホストと連動してエージェントホストを起動するときのオプションを設定します。

［起動の完了を待つ］

前のエージェントホストの起動が完了するのを待ってから，次のエージェントホストの起動を開始したい場合に選択します。このオプションを選択しなかった場合，前のエージェントホストの起動処理が終わるのを待たないで，次のエージェントホストの起動を開始します。

［起動待ち時間］

［起動の完了を待つ］を選択した場合に，起動待ち時間を設定します。ここで設定した時間が経過してもホストが起動しなかった場合，起動処理が終わるのを待たないで，次のエージェントホストの起動を開始します。

0から9,999までの数値（単位：秒）が指定できます。デフォルトは，300です。

［電源オフ種別］

マネージャーホストと連動してエージェントホストを終了するときの終了種別を設定します。

［強制終了］

マネージャーホストと連動して，グループに登録されているエージェントホストを強制終了したい場合に設定します。

［計画終了］

マネージャーホストと連動して，グループに登録されているエージェントホストを計画終了したい場合に設定します。

［連動ホストの終了を待つ］

グループに登録されているエージェントホストをすべて終了してからマネージャーホストを終了したい場合に選択します。

［終了待ち時間］

［連動ホストの終了を待つ］を選択した場合に，終了待ち時間を設定します。ここで設定した時間が経過しても終了しないエージェントホストがある場合，終了処理が終わるのを待たないで，マネージャーホストの終了処理を開始します。

0から9,999までの数値（単位：秒）が指定できます。デフォルトは，300です。

(3)　注意事項

マネージャーホストを起動するときだけグループ化したエージェントホストを連動させたい場合，［環境設定］ダイアログボックスの［連動ホストの停止］で［行わない］を選択し，［連動ホストの設定］ダイアログボックスの［電源オン種別］の項目を設定してください。

グループ化する場合，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続してください。

13　ファイル一覧（Windowsホスト）

この章では，Windowsホストで使用するJP1/Power Monitorのファイルについて説明します。

13.1　ファイル一覧

WindowsホストのJP1/Power Monitorで使用するファイルを次に示します。

JP1/Power Monitorの定義ファイル

JP1/Power Monitorが出力するログファイル

ユーザーが変更するファイル

それぞれのファイルについて次に示します。

13.1.1　JP1/Power Monitorの定義ファイル

Windows版JP1/Power Monitorの場合，すべてGUIで設定できるため，定義ファイルを直接開いて編集することはありません。

Windowsホストで使用するJP1/Power Monitorの定義ファイル一覧を次に示します。

表13‒1　Windowsホストで使用するJP1/Power Monitorの定義ファイル一覧

内容

ファイルの情報

ファイル名

取得容量の指定

作成されるタイミング

スケジュール定義ファイル※1

自ホストのスケジュール情報

JP1PWパス¥PWROOT¥Aomspinf.bak

JP1PWパス¥PWROOT¥Aomspinf.sch

JP1PWパス¥PWROOT¥Aomwkinf.bak

JP1PWパス¥PWROOT¥Aomwkinf.sch

指定不可。

約4KB。

JP1/Power Monitorでスケジュール情報を変更した時。

JP1PWパス¥PWROOT¥Aom_bak¥SpinfDD.sch（「DD」は日）

JP1PWパス¥PWROOT¥Aom_bak¥WkinfDD.sch（「DD」は日）

指定不可。

記録日数1日に付き，2ファイルそれぞれに約1KB。

ローカルホスト状態情報ファイル

自ホストの電源スケジュール情報

JP1PWパス¥PWROOT¥pwlcstat.dat

JP1PWパス¥PWROOT¥pwlcstat.bak

指定不可。

2ファイルそれぞれに約0.5KB。

JP1/Base Control Serviceサービスの起動時。

エージェント定義ファイル

マネージャーホストで設定されたエージェントホストの情報

JP1PWパス

¥PWROOT¥mrghost.prm

JP1PWパス

¥PWROOT¥mrghost.bak

JP1PW パス

¥PWROOT¥mrghost.err

JP1PW パス

¥PWROOT¥mrghost_YYYYMMDDHHMM.bak※2

（YYYYMMDDHHMM：変換日時）

指定不可。

エージェントホスト1台につき，ファイルそれぞれに約0.5KB。

マネージャーホストでエージェントホストを指定した時。

グループ化定義ファイル

グループ化されたエージェントホストの情報

JP1PWパス¥PWROOT¥GrpEntry.dat

JP1PWパス¥PWROOT¥GrpEntry.bak

指定不可。

グループ化されたエージェントホスト1台に付き，2ファイルそれぞれに約2KB。

マネージャーホストでグループの指定を変更した時。

注※1

GUIで設定したWindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーは，運転スケジュール定義ファイルのインポート／エクスポート機能を使用して，エディターで編集できます。

運転スケジュール定義ファイルの詳細については「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

注※2

JP1/Power Monitor 10-00より前のバージョンからバージョン10-00以降にバージョンアップした場合，バージョン10-00より前のファイルがバックアップとして保存されます。

13.1.2　JP1/Power Monitorが出力するログファイル

JP1/Power Monitorの運用状態を記録するファイルです。障害が起こったときなどに採取します。

「JP1/Power Monitor保守用ログファイル」は，トラブルが発生した場合に採取するログ情報です。そのため，トラブルシューティングやFAQを参照してログ情報を確認する場合は，「統合トレースログファイル」をご確認ください。

JP1/Power Monitorが出力するログファイル一覧を次に示します。

表13‒2　JP1/Power Monitorが出力するログファイル一覧

内容

ファイルの情報

ファイル名

取得容量の指定

作成されるタイミング

統合トレースログファイル

JP1/Power Monitor運用情報を含むJP1製品の運用情報

SystemDrive¥Program Files (x86)¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥任意のファイル名.log

指定不可。

統合トレースログファイルでの指定に基づく。

JP1/Power Monitor保守用ログファイル

JP1/Power Monitorの運用情報

JP1PWパス¥log¥

指定不可。

最大6,000KB。

JP1/Power Monitorを起動したとき，またはファイルが最大容量に達したとき。

論理ホスト上のJP1/Power Monitor保守用ログファイル

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの運用情報

共有ディスク¥JP1PowerMonitor¥log¥

指定不可。

最大2,000KB。

JP1/Power Monitorを起動したとき，またはファイルが最大容量に達したとき。

13.1.3　ユーザーが参照するファイル

JP1/Power Monitorが提供する定義ファイルなどのサンプルです。ユーザーは，参照するだけで，内容を変更できません。ユーザーが参照するファイル一覧を次の表に示します。

表13‒3　ユーザーが参照するファイル一覧

内容

ファイル名

環境設定パラメーター設定ファイルのサンプル

JP1PWパス¥tools¥jp1pw_parameter.model

13.2　自ホストの起動・終了を設定するファイル

自ホストの起動・終了を設定するファイルには，次の二つがあります。

GUIで設定するJP1/Power Monitorカレンダー

エディターで編集する運転スケジュール定義ファイル

ここでは，Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

13.2.1　運転スケジュール定義ファイル

Windowsホストを起動・終了するスケジュールを設定する運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

運転スケジュール定義ファイルは，任意のファイル名で作成します。運転スケジュール定義ファイルの定義範囲は，次のように異なります。

月単位でスケジュールを設定した場合

1年分のスケジュールを定義できます。月単位で運転スケジュール定義ファイルにスケジュールを設定すると，過去の日時に対するスケジュールは，翌年のスケジュールとみなされます。特定の日時に対するスケジュールを毎年使用したい場合には，同一の運転スケジュール定義ファイルを使用し続けます。

なお，インポート時には，インポートを実行した日から次年同月の一か月前までのスケジュールが読み出されます。

年単位でスケジュールを設定した場合

2037年12月31日までのスケジュールを定義できます。

なお，インポート時には，インポートを実行した日から次年同月の一か月前までのスケジュールが読み出されます。

年単位のスケジュールと月単位のスケジュールを，同じファイルに定義することはできません。また，曜日指定のスケジュールと年単位のスケジュールを組み合わせて定義する場合，必ず，曜日指定のスケジュールを前に書いてください。年単位のスケジュールの後ろに曜日指定のスケジュールを定義するとエラーになります。

(1)　パラメーターの指定形式

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

［年］
△₀［+］月/日△₁曜日△₁次回電源投入時刻△₁監視終了開始時刻△₁
制限終了開始時刻△₁強制終了開始時刻

（凡例）

△₀：0バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できます。

△₁：1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

コメントは，次の行に継続しません。

コメントは，行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は，データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続する場合は，改行コードの直前に「¥」を記述します。「¥」と，改行コードとの間に空白などの文字がある場合は，行の継続とはしないで，「¥」をデータとして扱います。

空白行は，無視されます。

パラメーターは，空白も含めて500バイトまで指定できます。ただし，次の行に継続する場合に指定する「¥」と，改行コードは含まれません。

(2)　パラメーターの内容

運転スケジュール定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

年

年単位でスケジュールを設定したい場合だけ指定します。1970〜2037の数値を指定できます。

次のような指定をした場合，エラーになります。

1970〜2037以外の数値を指定している。

曜日単位で指定したスケジュールの間に日付単位でスケジュールを指定している。

曜日単位で指定したスケジュールの間に年を指定している。

同じ年を複数指定している。

年ごとに曜日単位でスケジュールを指定している。

次のようなスケジュールを指定した場合，警告メッセージが出力され，定義情報は，無視されます。

定義したスケジュールの月/日と曜日が一致していない。

うるう年でない年に2月29日のスケジュールを指定している。

＋

同じ日に，複数のスケジュールを設定する場合に指定します。

電源投入時刻が「holiday」の場合，およびすべての時刻が「*」の場合は，この指定は，無視されます。

同じ日に設定できるスケジュールは6件までです。同じ日に7件以上のスケジュールを指定した場合，警告メッセージが出力され，7件目以降の指定は無視されます。

月/日

ホストを起動・終了する日付を「/」で区切って指定します。「月」は，1から12までの数値を，「日」は，1から31までの数値を指定できます。「*」を指定すると，すべての日付を指定したものとみなします。複数の月/日を指定するときは，「,」で区切って指定します。ある範囲の月/日を指定するときは，「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは，当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻は指定できません。

「月/日」を重複して指定した場合，後ろの行の情報が有効になります。

曜日

「月/日」に対する曜日を英語で指定します。mon，tue，wed，thu，fri，sat，sunを指定できます。「*」を指定すると，すべての曜日を指定したものとみなします。複数の曜日を指定するときは「,」で区切って指定します。ある範囲の曜日を指定するときは，「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは，当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻は指定できません。

「月/日」と「曜日」を両方指定した場合，それが一致する年だけスケジュールが有効になります。

「曜日」を重複して指定した場合，後ろの行の情報が有効になります。

曜日単位および年単位の指定を組み合わせてスケジュールを定義する場合，必ず曜日単位の指定を先にしてください。年単位の後に曜日単位のスケジュールを指定すると，エラーになります。

次回電源投入時刻

ホストの次回電源投入時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。次回電源投入時刻を指定しない場合，「*」を指定します。運休日にしたい場合は，ここに「holiday」を指定し，ほかの項目には何も指定しません。

監視終了開始時刻

ホストの計画終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。監視終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を設定した場合，翌日の時刻指定とみなされるため，この指定は無視されます。

制限終了開始時刻

ホストの計画終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。制限終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次のようなスケジュールを設定した場合，翌日の時刻指定とみなされるため，この指定は無視されます。

次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した。

次回電源投入時刻を指定しない場合，監視終了開始時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した。

強制終了開始時刻

ホストの強制終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。強制終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。

翌日の時刻指定はできません。次のようなスケジュールを設定した場合，翌日の時刻指定とみなされるため，この指定は無視されます。

次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した。

次回電源投入時刻を指定しない場合，監視終了開始時刻または制限終了開始時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した。

(3)　パラメーターの指定例

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定例を月単位で指定する場合と年単位で指定する場合それぞれについて説明します。

(a)　月単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを月単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示します。

（例1）

月曜日から金曜日の間，次回電源投入時刻を8：00，監視終了開始時刻を21：00，強制終了開始時刻を23：00とする場合の定義を次に示します。

（例2）

1月1日の午前8時にホストの電源をオンにし，1月2日の午後8時まで運転を継続して監視終了を開始する例を次に示します。

（例3）

1月2日は運休日のため，1月3日は手動で電源をオンにするものとみなします。

なお，1月3日に手動でホストの電源をオンにしなかった場合，1月4日以降で電源投入時刻の指定のあるパラメーターに従います。

電源投入時刻が「*」であるパラメーターは，次の条件を満足する場合，前日からの運転を継続しているとみなします。そうでない場合は，当日に手動で電源をオンにする予定とみなします。

当日，「*」より前に時刻を表すパラメーターがない場合

前日にホストを起動・終了する時刻が設定されている場合

前日にすべての時刻が設定されていない場合

前日の監視終了開始時刻（監視終了開始時刻が設定されていない場合は，制限終了開始時刻），強制終了開始時刻と，当日の監視終了開始時刻（監視終了開始時刻が設定されていない場合は，制限終了開始時刻），強制終了開始時刻との間で，二つの「*」パラメーターが継続するとみなしても矛盾がない場合

前日のパラメーターがさらにその前日からの継続としても矛盾がない場合

（例4）

1月2日に複数のスケジュールを設定する例を次に示します。

このように指定すると，次の表のようなスケジュールでホストが運用されます。

月日

次回電源投入時刻

監視終了開始時刻※

制限終了開始時刻※

強制終了開始時刻

1/1

8:00

（指定なし）

（指定なし）

（指定なし）

1/2

（指定なし）

3:00

4:00

5:00

1/2

8:00

（指定なし）

18:00

19:00

注※

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルでは，監視終了開始時刻および制限終了開始時刻は，両方とも計画終了開始時刻とみなされます。監視終了開始時刻と制限終了開始時刻を同時に指定した場合も，両方とも計画終了時刻とみなされます。

(b)　年単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを年単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示します。

（例1）

2003年と2004年のスケジュールを定義する例を次に示します。

（例2）

月曜日から金曜日の間，次回電源投入時刻を8：00，監視終了開始時刻を21：00，強制終了開始時刻を23：00とし，2003年および2004年の特定の日だけ異なるスケジュールで運用する例を次に示します。

（例3）

2003年12月30日から2004年1月5日を運休日に設定する例を次に示します。

(4)　注意事項

Windowsホストで，運転スケジュール定義ファイルで設定したスケジュールを有効にするためには，運転スケジュール定義ファイルをインポートしてください。

運転スケジュール定義ファイルの日時には，運転スケジュール定義ファイルをインポートする日時を考慮して指定してください。インポートの実行日時以前の日時を運転スケジュール定義ファイルに指定していた場合，その指定は無視されます。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合，運休日になってもホストは運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストの終了時刻を設定してください。

運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストでも使用する場合，「年」パラメーターの値が1970〜2036以内であることが必要です。

JP1/Power Monitorは文字コード「Unicode」には対応していません。このため，運転スケジュール定義ファイルを保存する場合には，文字コードを「ANSI」（シフトJIS）にして保存してください。

(5)　UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルがインポートされたときの互換性

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルは，そのまま，Windowsホストでカレンダー情報としてインポートできます。なお，UNIXホストだけで有効な機能は，設定されていても無視され，インポートされません。

UNIXホストとWindowsホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性を次の表に示します。UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルの項目については，「14.3.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

表13‒4　UNIXホストとWindowsホストの運転スケジュール定義ファイルの互換性

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルの項目

Windowsホストでインポートする内容

［年］

○

コマンド実行日より次年同月−１か月までをインポートする。以降は無視し，インポートしない。

［+］

○

同じ日のスケジュール設定は６件までインポートできる。７件以上設定されている場合は６件目までをインポートし，７件目以降を無視する。

月/日または

月/日−月/日

○

曜日または

曜日−曜日

○

次回電源投入時刻

○※1

監視終了開始時刻

○

計画終了開始時刻としてインポートする。

制限終了開始時刻

○

計画終了開始時刻としてインポートする。同一行に監視終了開始時刻と制限終了開始時刻が指定されている場合，両時刻を計画終了開始時刻としてインポートする。

強制終了開始時刻

○

［(+n)］監視終了開始時刻，

［(+n)］制限終了開始時刻および

［(+n)］強制終了開始時刻

−

Windowsホストでは，翌日以降の時刻設定はできない。

［△₁構成定義ファイル名］

−

インポートしない。

行先頭の”#”

−

インポートしない。

継続文字”¥”

○

改行コード

○※2

時刻設定がすべて「*」である運転スケジュール

○

運休日としてインポートする。※3

（凡例）

○：インポートできる

−：インポートできない，またはWindowsホストでは使用できない

注1

次の時刻設定は，翌日の時刻設定とみなします。

次回電源投入時刻が指定されている場合で，終了開始時刻が次回電源投入時刻以前である。

次回電源投入時刻が指定されていない場合で，制限終了開始時刻が監視終了開始時刻以前である。

次回電源投入時刻が指定されていない場合で，強制終了開始時刻が監視終了開始時刻以前または制限終了開始時刻以前である。

なお，Windowsホストでは，翌日の時刻設定とみなす時刻は無視し，インポートしません。

注2

すべての時刻が設定されていない場合は，運休日としてインポートされます。

注※1

次回電源投入時刻に「holiday」が指定されている場合，Windowsホストでは，次のようにインポートされます。

特定日に指定している場合は，そのまま特定日に運休日を設定する。

週間情報に指定している場合，週単位で運休日を指定できないため，該当する特定日に運休日を設定する。

注※2

UNIXホストとWindowホストでは，運転スケジュール定義ファイルの改行コードに違いがあります。Windows用の改行コードに変換してください。なお，運転スケジュール定義ファイルを，FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は，改行コードの変換は不要です。

注※3

Windowsホストでは運休日としてインポートします。

UNIXホストで，継続運転を目的として時刻設定がすべて「*」である運転スケジュールを定義している場合は，Windowsホストでインポートする前に，運転スケジュール定義ファイルから必要に応じて継続運転の定義を削除してください。

UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルのインポート方法については，「8.1.5　UNIXホストのスケジュール情報をWindowsホストで利用する」を参照してください。

14　ファイル一覧（UNIXホスト）

この章では，UNIXホストで使用するJP1/Power Monitorのファイルについて説明します。

14.1　ファイル一覧

UNIXホストで使用するファイルは，ユーザーの利用のしかたによって，次の4種類に分けられます。

ユーザーが作成するファイル

構成定義ファイルなど，UNIXホストでJP1/Power Monitorを使うために作成するファイルです。

ユーザーが変更するファイル

JP1/Power Monitorで提供されているファイルです。UNIXホストでJP1/Power Monitorを使うために必要に応じて変更します。

ユーザーが参照するファイル

JP1/Power Monitorで提供されている定義ファイルのサンプルなどのファイルです。ユーザーは，参照するだけで，内容を変更できません。

JP1/Power Monitorが出力するログファイル

JP1/Power Monitorの運用状態を記録するファイルです。障害が起きたときなどに採取します。

14.1.1　ユーザーが作成するファイル

構成定義ファイルなど，UNIXホストでJP1/Power Monitorを使うために作成するファイルです。ユーザーが作成するファイル一覧を次の表に示します。

表14‒1　ユーザーが作成するファイル一覧

内容

ファイル名

所有者

グループ

パーミッション※

所有者

グループ

一般ユーザー

構成定義ファイル

任意。ただし標準は，

/usr/lib/jp1_aom/conf

root

sys

rw-

r--

r--

運転スケジュール定義ファイル

任意

root

sys

rw-

r--

r--

自動運転ユーザーコマンド

任意

root

sys

rwx

---

---

リモート電源連携停止処理抑止ファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/no_stop

root

sys

rw-

---

---

（凡例）

r：読み込み可

w：書き込み可

x：実行可

-：不可

注※

これらのパーミッションは推奨値です。できるだけこの値を使うようにしてください。

14.1.2　ユーザーが変更するファイル

JP1/Power Monitorで提供されているファイルです。UNIXホストでJP1/Power Monitorを使うために必要に応じて変更します。バージョンアップをしても更新されないで，それまでの内容が保証されます。ユーザーが変更するファイル一覧を次の表に示します。

表14‒2　ユーザーが変更するファイル一覧

内容

ファイル名

標準構成定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/conf

自動起動用シェルスクリプトファイル

/usr/lib/jp1_aom/startup

リモート電源連携エージェント定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def

リモート電源連携エージェントデータベースファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/db

リモート電源連携構成定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf

JP1/AJS3情報定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def

リモート電源連携グループ定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/grp_def

14.1.3　ユーザーが参照するファイル

JP1/Power Monitorで提供されている定義ファイルのサンプルなどのファイルです。ユーザーは，参照するだけで，内容を変更できません。ユーザーが参照するファイル一覧を次の表に示します。

表14‒3　ユーザーが参照するファイル一覧

内容

ファイル名

構成定義ファイルのサンプル※1

/usr/lib/jp1_aom/conf.model

自動起動用シェルスクリプトファイルのサンプル※2

/usr/lib/jp1_aom/startup.model

メッセージカタログディレクトリ※3

/usr/lib/jp1_aom/nls

メッセージカタログファイル

/usr/lib/jp1_aom/nls/$LANG/PWmsg.cat

$LANGの詳細は「表6-3　設定できる環境変数LANGの値」を参照してください。

システムディレクトリ※3

/usr/lib/jp1_aom/sys/

JP1/Power Monitorディレクトリ※4

/usr/lib/jp1_aom/

JP1/Power Monitorコマンドディレクトリ※4

/usr/bin/jp1_aom/

障害調査資料退避シェルスクリプトのサンプルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/sample/collect_log

外付け電源制御装置制御コマンドのサンプルファイル（AIX，APC共通）

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwon_com.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwread_com.model

外付け電源制御装置制御コマンドのサンプルファイル（AIX用）

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.model

リモート電源連携サンプルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/sample/rpw_wait_start

/usr/lib/jp1_aom/sample/rpw_wait_stop

APC PowerChute Plus用電源制御サンプルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.apc.model

/usr/lib/jp1_aom/sample/apc_start_reset

APC PowerChute Network Shutdown用電源制御サンプルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/sample/alt_shutdown.apc_pcns.model

pwajs2stp_grpコマンドのサンプルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/sample/pwajs2stp_grp.model

注※1

標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」と同じ内容です。

注※2

自動起動用シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」と同じ内容です。

注※3

このディレクトリの下を意識する必要はありません。不用意に操作すると，誤動作の可能性があります。

注※4

このディレクトリの下に，JP1/Power Monitorで提供した以外のファイルを作成しないでください。

14.1.4　JP1/Power Monitorが出力するログファイル

JP1/Power Monitorの運用状態を記録するファイルです。障害が起こったときなどに採取します。大きく分けて次の2種類あります。

統合トレースログファイル

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。

JP1/Power Monitorが出力するトレースログファイル

JP1/Power Monitorが出力するトレースログとは，UNIXホストのJP1/Power Monitorの各機能が出力するログ情報のことです。各機能によって異なるログファイルに出力されます。

統合トレースログファイル一覧およびJP1/Power Monitorが出力するトレースログファイル一覧をそれぞれ次の表に示します。

表14‒4　統合トレースログファイル一覧

内容

ファイル

の情報

ファイル名

取得容量の

指定

作成される

タイミング

統合トレースログファイル

JP1/Power Monitor運用情報を含むJP1製品の運用情報

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

指定不可。

統合トレースログファイルでの指定に基づく。

表14‒5　JP1/Power Monitorが出力するトレースログファイル一覧

内容

ファイル

の情報

ファイル名

取得容量の

指定

作成される

タイミング

JP1/Power Monitorデーモン起動時ログファイル

JP1/Power Monitorデーモン起動時の情報

/usr/lib/jp1_aom/log/startup

指定不可。

約1KB。

JP1/Power Monitorデーモンの起動時。

リモート電源連携ログファイル

エージェントホストの制御時のトレース情報

/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名.rpwlog

指定不可。

約50KB。

エージェントホストの制御時。

エージェントホスト単位で再作成される。

APC連携ログファイル（PowerChute Network Shutdown用）

シュナイダーエレクトリック社製電源制御装置の制御時のトレース情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logapc_pcns

/usr/lib/jp1_aom/log/logapc_pcns.bak

指定不可。

約1KB。

JP1/Power MonitorでAPCの電源制御装置とPowerChute Network Shutdownを使用してホストを終了した時。

定義ファイル退避ログファイル

jaombkdefコマンド実行時の情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logbkup

指定不可。

約1KB。

jaombkdefコマンド実行時。

定義ファイル回復ログファイル

jaomrsdefコマンド実行時のログ情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logrstr

指定不可。

約1KB。

jaomrsdefコマンド実行時。

pwajs2stp_grpコマンドエラーログファイル

pwajs2stp_grpコマンド実行時のエラー情報

/usr/lib/jp1_aom/log/pwajsstp_grp.log

指定不可。

100バイト以下。

pwajs2stp_grpコマンドのエラー時。

JP1/Power Monitor保守用ログ

JP1/Power Monitorの運用情報

/usr/lib/jp1_aom/log/PW_プログラム名{1｜2}.log

構成定義ファイルのlog_sizeパラメーターで指定。

5KBから10MBまで指定できる。デフォルトは，64KB。

構成定義ファイルで指定された容量に達した時。

論理ホスト上のJP1/Power Monitor保守用ログ

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの運用情報

共有ディスク¥jp1_aom¥log¥PW_プログラム名{1｜2}.log

構成定義ファイルのlog_sizeパラメーターで指定。

5KBから10MBまで指定できる。デフォルトは，64KB。

構成定義ファイルで指定された容量に達した時。

14.2　セットアップで設定するファイル

JP1/Power Monitorのセットアップで設定するファイルについて説明します。ここでは，次のファイルについて説明します。

構成定義ファイル

JP1/AJS3情報定義ファイル

14.2.1　構成定義ファイル

JP1/Power Monitorでホストを自動的に起動・終了する場合に必要な情報を指定する構成定義ファイルについて説明します。

構成定義ファイルに定義された内容は，JP1/Power Monitorデーモンの起動時とスケジュールに設定されている電源投入時刻に達したときに有効になります。

(1)　パラメーターの指定形式

構成定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター△₁パラメーターの値

パラメーターとパラメーターの値の間には，1個以上の空白文字が必要です。

パラメーターだけを指定した場合，省略値を指定したものとみなします。

同じパラメーターの値を何度も指定した場合，最後の指定が有効になります。

1カラム目が「#」の行は，コメントとみなします。

コメントは，次の行に継続しません。

コメントは，行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は，データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続して指定する場合，改行コードの直前に「¥」を記述します。「¥」と，改行コードとの間に空白などの文字がある場合は，行の継続とはしないで「¥」をデータとして扱います。

空白行は，無視されます。

1パラメーターは，空白も含めて500バイトまで指定できます。ただし，次の行に継続する場合に指定する「¥」と，改行コードは含まれません。

(2)　パラメーターの内容

構成定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

aom_start_rc 自動運転開始時コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである，自動運転開始時コマンド名を指定します。自動運転開始時コマンド名は，255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，コマンドを実行しません。

自動運転開始時コマンド「/usr/lib/aom/startrc」を指定する例を示します。

aom_start_rc /usr/lib/aom/startrc

system_terminate_rc 自動システム終了前コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである，自動システム終了前コマンド名を指定します。自動システム終了前コマンド名は，255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，コマンドを実行しません。

自動システム終了前コマンド「/usr/lib/aom/termrc」を指定する例を示します。

system_terminate_rc /usr/lib/aom/termrc

monitor_rc 終了条件監視コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである，終了条件監視コマンド名を指定します。終了条件監視コマンド名は，255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，コマンドを実行しません。

終了条件監視コマンド「/usr/lib/aom/monitorrc」を指定する例を示します。

monitor_rc /usr/lib/aom/monitorrc

restrict_rc 機能制限コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである，機能制限コマンド名を指定します。機能制限コマンド名は，255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，コマンドを実行しません。

機能制限コマンド「/usr/lib/aom/restrictrc」を指定する例を示します。

restrict_rc /usr/lib/aom/restrictrc

power_on_time_rc 電源投入時刻到達時コマンド名

自動運転ユーザーコマンドの一つである，電源投入時刻到達時コマンド名を指定します。電源投入時刻到達時コマンド名は，255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，コマンドを実行しません。

電源投入時刻到達時コマンド「/usr/lib/aom/pwontimerc」を指定する例を示します。

power_on_time_rc /usr/lib/aom/pwontimerc

rc_cancel_time コマンド実行打ち切り時間

自動運転ユーザーコマンドが終了しない場合，実行を打ち切る時間を指定します。60から600（単位：秒）までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，実行を打ち切りません。

jaompwgrpコマンド，またはpwajs2stp_grpコマンドを自動運転ユーザーコマンドとして設定する場合，このパラメーターは，指定しないでください。

60秒で実行を打ち切る場合の指定例を示します。

rc_cancel_time 60

term_interval_time 終了条件監視間隔

ホストの監視終了，制限終了または強制終了を開始してから終了条件が成立するまで，終了条件を監視する間隔を指定します。60から3,600（単位：秒）までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，180を指定したものとみなします。

なお，このパラメーターの値は，終了条件監視コマンドには適用されません。終了条件監視コマンドの実行間隔は，sleepコマンドなどで調整してください。

終了条件を60秒間隔で監視する例を示します。

term_interval_time 60

shutdown_time 強制終了猶予時間

ホストの強制終了を開始してから，OSをシャットダウンするまでの猶予時間を指定します。1から600（単位：秒）までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，30を指定したものとみなします。

なお，AIXおよびLinuxでは，指定した値（単位：秒）を分単位に切り上げた時間で動作します。

強制終了猶予時間に180秒を指定する例を示します。

shutdown_time 180

power_on_idle_time 次回電源投入余裕時間

ホストの監視終了または制限終了で，終了条件が成立してホストをシャットダウンしてから次回の電源投入時刻までの余裕時間を指定します。600から3,600（単位：秒）までの数値で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，600を指定したものとみなします。

次回電源投入余裕時間を3,600秒に指定する例を示します。

power_on_idle_time 3600

schedule_file 運転スケジュール定義ファイル名

運転スケジュール定義ファイル名を指定します。255バイトまでのフルパス名で指定します。このパラメーターの指定を省略すると，運転スケジュール定義ファイルに指定された時刻にホストを自動的に起動・終了する処理は，実行されません。運転スケジュール定義ファイルで指定する構成定義ファイル（日次構成定義ファイル）の場合は，このパラメーターを無効にします。

運転スケジュール定義ファイル名「/usr/aom/schedule」を指定する例を示します。

schedule_file /usr/aom/schedule

log_size JP1/Power Monitor保守用ログファイルの容量

JP1/Power Monitor保守用ログファイルの容量を指定します。5,000から10,000,000（単位：バイト）までの数値で指定します。通常の運用では，値を変更する必要はありません。

JP1/Power Monitor保守用ログファイルには，JP1/Power Monitorの運用情報が記録されています。使用中のJP1/Power Monitor保守用ログファイルのデータが，ここで指定した容量に達すると，次のJP1/Power Monitor保守用ログファイルに切り換えます。このパラメーターの指定を省略すると，64,000バイトを指定したものとみなします。

切り換え容量を10,000バイトに指定する例を示します。

log_size 10000

restrict_input_queue [n]

nを指定してください。このパラメーターの指定を省略すると，nを指定したものとみなします。

restrict_exec_job [n]

nを指定してください。このパラメーターの指定を省略すると，nを指定したものとみなします。

restrict_output_queue [n]

nを指定してください。このパラメーターの指定を省略すると，nを指定したものとみなします。

restrict_ajs_exec_job [y|n]

ホストを監視終了または制限終了する場合，JP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）がどのような状態になったときに終了条件成立とするかをyまたはnで指定します。JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合，ジョブネットおよびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。また，JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合，ジョブおよびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。

JP1/AJS3と連携していない場合，ここでの指定は，無効になります。このパラメーターの指定を省略すると，nを指定したものとみなします。

なお，クラスタシステムで運用しているJP1/AJS3のジョブネットの実行を抑止したい場合は，論理ホスト名をJP1/AJS3情報定義ファイルに定義してください。詳細は，「14.2.2　JP1/AJS3情報定義ファイル」を参照してください。

y

JP1/AJS3と連携する場合，必ず選択してください。

JP1/AJS3 - Managerが組み込まれているホストの場合

監視終了で，その日実行予定のジョブネットがすべて終了し，さらにJP1/AJS3が終了することを終了条件成立とします。

制限終了で，制限終了の開始時に実行待ちのジョブネットの実行を抑止し，実行中のジョブネットおよびJP1/AJS3が終了することを終了条件成立とします。

強制終了で，ジョブネットの実行を中断し，さらにJP1/AJS3が終了することを終了条件成立とします。

JP1/AJS3 - Agentが組み込まれているホストの場合

監視終了および制限終了で，終了処理の開始時に実行待ちのジョブの実行を抑止し，実行中のジョブおよびJP1/AJS3がすべて終了することを終了条件成立とします。

強制終了で，ジョブの実行を中断し，さらにJP1/AJS3が終了することを終了条件成立とします。

n

JP1/AJS3と連携しない場合に選択します。

制限終了で，実行待ちのジョブ（ジョブネット）の実行を抑止する例を示します。

restrict_ajs_exec_job y

(3)　パラメーターの指定例

構成定義ファイルの指定例を次に示します。

14.2.2　JP1/AJS3情報定義ファイル

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合に，論理ホスト名を指定するJP1/AJS3情報定義ファイルについて説明します。

ジョブ（ジョブネット）の実行が論理ホストに移行した場合，ここで指定した論理ホストで実行しているジョブ（ジョブネット）の終了を待って，ホストをシャットダウンします。

クラスタシステムを利用しない場合，このファイルを設定する必要はありません。

(1)　パラメーターの指定形式

JP1/AJS3情報定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名△₁パラメーターの値

（凡例）

△₁

1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

(2)　パラメーターの内容

JP1/AJS3情報定義ファイルで指定するパラメーターの内容について説明します。

ajs_host_name 論理ホスト名

論理ホスト名を指定します。

複数の論理ホスト名を指定する場合，「，」で区切って指定します。

(3)　パラメーターの指定例

JP1/AJS3情報定義ファイルの指定例を次に示します。

14.3　自ホストの起動・終了を設定するファイル

自ホストの起動・終了を設定するファイルについて説明します。ここでは，UNIXホストの運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

14.3.1　運転スケジュール定義ファイル

UNIXホストを起動・終了するスケジュールを設定する運転スケジュール定義ファイルについて説明します。

運転スケジュール定義ファイルは，任意のファイル名で作成します。運転スケジュール定義ファイルは，構成定義ファイルに定義したものが有効になります。

運転スケジュール定義ファイルの定義範囲は，次のように異なります。

月単位でスケジュールを設定した場合

１年分のスケジュールを定義できます。月単位で運転スケジュール定義ファイルにスケジュールを設定すると，過去の日時に対するスケジュールは，翌年のスケジュールとみなされます。特定の日時に対するスケジュールを毎年使用したい場合には，同一の運転スケジュール定義ファイルを使用し続けます。

年単位でスケジュールを設定した場合

運転スケジュール定義ファイルを定義している日から2036年6月30日まで定義できます。

年単位のスケジュールと月単位のスケジュールを，同じファイルに定義することはできません。また，曜日指定のスケジュールと年単位のスケジュールを組み合わせて定義する場合，必ず，曜日指定のスケジュールを前に書いてください。年単位のスケジュールの後ろに曜日指定のスケジュールを定義するとエラーになります。

(1)　パラメーターの指定形式

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

［年］
△₀［+］月/日△₁曜日△₁次回電源投入時刻△₁［(+n)］監視終了開始時刻△₁
［(+n)］制限終了開始時刻△₁［(+n)］強制終了開始時刻［△₁構成定義ファイル名］

（凡例）

△₀：0バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できます。

△₁：1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

コメントは，次の行に継続しません。

コメントは，行の途中に指定できません。行の途中や継続行中の「#」は，データとして扱います。

パラメーターを次の行に継続する場合は，改行コードの直前に「¥」を記述します。「¥」と，改行コードとの間に空白などの文字がある場合は，行の継続とはしないで，「¥」をデータとして扱います。

空白行は，無視されます。

1パラメーターは，空白も含めて500バイトまで指定できます。ただし，次の行に継続する場合に指定する「¥」と，改行コードは含まれません。

(2)　パラメーターの内容

運転スケジュール定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

年

年単位でスケジュールを設定したい場合だけ指定します。1970〜2036の数値を指定できます。

次のような指定をした場合，エラーになります。

1970〜2036以外の数値を指定している。

曜日単位で指定したスケジュールの間に日付単位でスケジュールを指定している。

曜日単位で指定したスケジュールの間に年を指定している。

同じ年を複数指定している。

年ごとに曜日単位でスケジュールを指定している。

次のようなスケジュールを指定した場合，警告メッセージが出力され，定義情報は，無視されます。

定義したスケジュールの月/日と曜日が一致していない。

うるう年でない年に2月29日のスケジュールを指定している。

＋

同じ日に，複数のスケジュールを設定する場合に指定します。

電源投入時刻が「holiday」の場合，およびすべての時刻が「*」の場合は，この指定は，無視されます。

月/日

ホストを起動・終了する日付を「/」で区切って指定します。「月」は，1から12までの数値を，「日」は，1から31までの数値を指定できます。

「*」を指定すると，すべての日付を指定したものとみなします。

複数の月/日を指定するときは，「,」で区切って指定します。

ある範囲の月/日を指定するときは，「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは，当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻は指定できません。

「月/日」を重複して指定した場合，後ろの行の情報が有効になります。

曜日

「月/日」に対する曜日を英語で指定します。mon，tue，wed，thu，fri，sat，sunを指定できます。「*」を指定すると，すべての曜日を指定したものとみなします。複数の曜日を指定するときは「,」で区切って指定します。ある範囲の曜日を指定するときは，「-」で結んで指定します。「-」を指定したときは，当日の電源投入時刻から24時間以上離れた監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻は指定できません。

「月/日」と「曜日」を両方指定した場合，それが一致する年だけスケジュールが有効になります。

「曜日」を重複して指定した場合，後ろの行の情報が有効になります。

曜日単位および年単位の指定を組み合わせてスケジュールを定義する場合，必ず曜日単位の指定を先にしてください。年単位の後ろに曜日単位のスケジュールを指定すると，エラーになります。

次回電源投入時刻

ホストの次回電源投入時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。次回電源投入時刻を指定しない場合，「*」を指定します。運休日にしたい場合は，ここに「holiday」を指定し，ほかの項目には何も指定しません。

監視終了開始時刻

ホストの監視終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。監視終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した場合は，翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指定した場合は，次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには，1から30（単位：日）までの数値を指定できます。

制限終了開始時刻

ホストの制限終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。制限終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した場合は，翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指定した場合は，次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには，1から30（単位：日）までの数値を指定できます。

強制終了開始時刻

ホストの強制終了開始時刻を「時:分」の形式で指定します。「時」には，0から23までの数値を，「分」には，0から59までの数値を指定できます。強制終了開始時刻を指定しない場合，「*」を指定します。次回電源投入時刻と同じか，それよりも早い時刻を指定した場合は，翌日の時刻とみなします。時刻の直前に「(+n)」を指定した場合は，次回電源投入時刻からn日後の時刻として処理されます。nには，1から30（単位：日）までの数値を指定できます。

構成定義ファイル名

その日または曜日に使用する構成定義ファイル名を指定します。日ごとまたは曜日ごとに使用する構成定義ファイルを変えたい場合などに指定します。

ここで指定する構成定義ファイルを「日次構成定義ファイル」と呼びます。ここで指定した日次構成定義ファイルは，指定した日のJP1/Power Monitorデーモン起動時や，次回電源投入時刻に達したときにも使用されます。

自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した基本構成定義ファイルを使う場合，ここでの指定は必要ありません。

(3)　パラメーターの指定例

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターの指定例を月単位で指定する場合と年単位で指定する場合それぞれについて説明します。

(a)　月単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを月単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示します。

（例1）

月曜日から金曜日の間，次回電源投入時刻を8：00，監視終了開始時刻を21：00，制限終了開始時刻を22：00，強制終了開始時刻を23：00とする場合の定義を次に示します。

（例2）

1月1日の午前8時にホストの電源をオンにし，1月2日の午後8時まで運転を継続して監視終了を開始する例を次に示します。

（例3）

1月2日の運転を1月1日の継続とみなすと制限終了開始時刻が監視終了開始時刻より早い時刻になるため，運転が継続するとはみなしません。1月1日にホストが終了したあと，1月2日に手動で電源をオンにするものとみなします。

なお，もし1月2日に手動でホストの電源をオンにしなかった場合，1月3日以降で電源投入時刻の指定のあるパラメーターに従い，その日に電源がオンされます。

（例4）

1月2日は運休日のため，1月3日は手動で電源をオンにするものとみなします。1月3日に手動で電源をオンにしなかった場合の動作は，（例3）と同じです。

電源投入時刻が「*」であるパラメーターは，次の条件を満足する場合，前日からの運転を継続しているとみなします。そうでない場合は，当日に手動で電源をオンにする予定とみなします。

当日，「*」より前に時刻を表すパラメーターがない場合

前日にホストを起動・終了する時刻が設定されている場合

前日にすべての時刻が設定されていない場合

前日の監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻と，当日の監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻との間で，二つの「*」パラメーターが継続するとみなしても矛盾がない場合

前日のパラメーターがさらにその前日からの継続としても矛盾がない場合

（例5）

1月2日に複数のスケジュールを設定する例を次に示します。

このように指定すると，次の表のようなスケジュールでホストが運用されます。

月日

次回電源投入時刻

監視終了開始時刻

制限終了開始時刻

強制終了開始時刻

1/1

8:00

（指定なし）

（指定なし）

（指定なし）

1/2

（指定なし）

3:00

4:00

5:00

1/2

8:00

17:00

18:00

19:00

（例6）

曜日指定の運転スケジュールと月日指定の運転スケジュールが混在する例を示します。

この例では，1月7日が日曜日である場合に，1/7は月日指定された運転スケジュールが有効になり，曜日指定で定義された日曜日の運転スケジュールは無視されます。

(b)　年単位で設定する場合

運転スケジュール定義ファイルを年単位で設定する場合のパラメーターの指定例を示します。

（例1）

2002年と2003年のスケジュールを定義する例を次に示します。

（例2）

月曜日から金曜日の間，次回電源投入時刻を8：00，監視終了開始時刻を21：00，制限終了開始時刻を22：00，強制終了開始時刻を23：00とし，2002年および2003年の特定の日だけ異なるスケジュールで運用する例を次に示します。

（例3）

2002年12月30日から2003年1月5日を運休日に設定する例を次に示します。

(4)　注意事項

構成定義ファイルに定義した運転スケジュール定義ファイルを指定しない場合，運転スケジュール定義ファイルで設定したスケジュールは，無効になります。

監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻，および次回電源投入日時に指定できる時刻は，設定時の時刻から次に示す範囲内の時刻です。

監視終了開始時刻

制限終了開始時刻

強制終了開始時刻

次回電源投入時刻

30日23時間59分

30日23時間59分

30日23時間59分

（次月同日同時刻）-1分

例えば，6月20日午前10時00分の次月同日同時刻-1分とは，7月20日午前9時59分を表します。

スケジュール運用中に次回電源投入時刻に到達した場合，構成定義ファイルおよび運転スケジュール定義ファイルが再度読み込まれ，次回のシステム運転に入ります。

終了処理を開始してから次に電源をオンするまでの時間が次回電源投入余裕時間（構成定義ファイルのpower_on_idle_timeパラメーター）以内の場合，次のように処理されます。

監視終了または制限終了の場合

終了処理されません。

すでに終了処理中の場合

終了処理が中断されます。

ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合，JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を回復します。

クラスタ上で運用しているJP1/AJS3に対してジョブネットの終了を待つ設定になっている場合は，JP1/AJS3情報定義ファイル（aomhost_def）に設定されている論理ホスト上のJP1/AJS3の終了処理を中断します。また，論理ホスト上のJP1/AJS3の停止と同時に系が切り替わる場合，復旧後も系が切り替わったままの状態になります。

強制終了の場合

終了処理されません。

監視終了または制限終了が開始されてから終了条件が成立しない場合，次のように処理されます。

監視終了または制限終了開始時刻から24時間を過ぎた場合

終了処理が継続されます。

終了処理中にスケジュール情報で設定した電源投入時刻になった場合

終了処理が中断されて通常運転状態に戻ります。自動運転ユーザーコマンドの電源投入時刻到達時コマンドが設定されている場合，そのコマンドが実行されます。

ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を回復します。

クラスタ上で運用しているJP1/AJS3に対してジョブネットの終了を待つ設定になっている場合は，JP1/AJS3情報定義ファイル（aomhost_def）に設定されている論理ホスト上のJP1/AJS3の終了処理を中断します。また，論理ホスト上のJP1/AJS3の停止と同時に系が切り替わる場合，復旧後も系が切り替わったままの状態になります。

運休日前にホストが終了するように設定していない場合，運休日になってもホストは運転し続けます。運休日にホストを運転したくない場合は，運休日前にホストの終了時刻を設定してください。

サマータイムが導入されている環境では，実際にありえない時刻は，指定できません。設定した時刻が重複した場合，標準時を仮定します。

JP1/Power Monitorを使用した自動運転中に運転スケジュール定義ファイルを変更した場合は，JP1/Power Monitorを再起動するまで，変更した運転スケジュール定義ファイルの内容は反映されません。

電源をオンにする月日と電源をオフにする月日が異なり，かつ3日以上の継続運転を行う場合は，その間の期間に対してすべての時刻パラメーターを「*」で指定した運転スケジュールを定義します。次に，その例を示します。

（例）

電源をオンにする月日と電源をオフにする月日の間には，すべての時刻パラメーターが「*」である運転スケジュールを定義します。この運転スケジュールは，ホストの継続運転を意味します。電源をオンにする月日と電源をオフにする月日の間にすべての時刻パラメーターが「*」である運転スケジュールを定義しない場合には，電源をオンにする月日に手動で電源をオフにするものと見なします。また，電源をオフにする月日に手動で電源をオンにするものと見なします。

(5)　Windowsホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルを利用するときの互換性

Windowsホストのカレンダー情報をエクスポートして生成した運転スケジュール定義ファイルは，そのまま，UNIXホストでスケジュール情報として使うことができます。

Windowsホストでエクスポートした運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで利用するときの互換性を次の表に示します。Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルについては，「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

表14‒6　Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで利用する場合の互換性

Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルの項目

UNIXホストで利用できる項目

［年］

○

1970〜2036の範囲内であることが必要。

［+］

○

月/日

特定日の範囲指定（月/日−月/日）の機能はないので，特定日を全日分出力する。

○

曜日

曜日の範囲指定（曜日−曜日）の機能はないので，曜日を全日分出力する。

○

次回電源投入時刻※1

○

監視終了開始時刻

○

「計画終了開始時刻」が出力されるため，必要に応じて監視終了開始時刻を指定する。

制限終了開始時刻

○※2

「*」が出力されるため，必要に応じて制限終了開始時刻を指定する。

強制終了開始時刻

○

コメント行※3

○

改行コード

○※4

UNIX標準に変更する。

電源をオンにする月日と電源をオフにする月日が異なり，3日以上継続運転を行う運転スケジュール

−※5

（凡例）

○：エクスポートした運転スケジュール定義ファイルの内容を利用できる

−：エクスポート後に編集が必要。

注

次に示す項目は，エクスポートした運転スケジュール定義ファイルには含まれません。UNIXホストでこれらの項目を使用したい場合は，エクスポートした運転スケジュール定義ファイルを編集する必要があります。

［(+n)］を使用した終了開始時刻の指定

構成定義ファイル名の指定

継続文字”¥”

注※1

次回電源投入時刻に「holiday」が指定されている場合，Windowsホストでは，特定日に運休日を設定します。週単位で運休日を指定する機能は，Windowsホストにはありません。UNIXホストで，必要に応じて設定してください。

注※2

Windowsホストでは，監視終了開始時刻および制限終了開始時刻は，ともに計画終了開始時刻であるため，制限終了開始時刻は「*」が設定されています。制限終了開始時刻が必要な場合は，UNIXホストで設定してください。

注※3

運転スケジュール定義ファイルのエクスポートで，「タイトル行の出力」を指定した場合，運転スケジュール定義ファイルの先頭行にタイトルをコメント行で出力します。

注※4

UNIXホストとWindowホストでは，運転スケジュール定義ファイルの改行コードに違いがあります。UNIX用の改行コードに変換してください。なお，運転スケジュール定義ファイルを，FTPコマンドを使用してアスキーモードで転送した場合は，改行コードの変換は不要です。

注※5

Windowsホストで，1月1日8:00に電源をオンにし，1月3日20:00に電源をオフにする運転スケジュールを定義し，エクスポートした場合の出力例を示します。

この運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで使用する場合は，次のことに注意してください。

電源をオンにする1月1日には電源をオフにする時刻が定義されていないため，手動で電源をオフにするものと見なします。同様に，電源をオフにする1月3日には電源をオンにする時刻が定義されていないため，手動で電源をオンにしているものと見なします。

UNIXホストで，1月1日8:00に電源をオンにして，1月3日20:00の電源をオフにするまで継続運転する運転スケジュールの定義例を示します。

電源をオンにする月日から，電源をオンにする月日を含めて3日以上の継続運転をした上で電源をオフにする場合には，継続運転期間中の月日のすべての時刻パラメーターを「*」と定義した特定日として，運転スケジュール定義ファイルに追加します。

また，電源をオンにする月日と電源をオフにする月日の間を無条件に継続運転する場合には，次の運転スケジュールを運転スケジュール定義ファイルに追加します。

Windowsホストのカレンダー情報を運転スケジュール定義ファイルにエクスポートする方法については，「8.1.4(2)　運転スケジュール定義ファイルへのエクスポート方法」を参照してください。

14.4　他ホストの起動・終了を設定するファイル

他ホストの起動・終了を設定する場合に使用するファイルについて説明します。ここでは，次のファイルについて説明します。

リモート電源連携構成定義ファイル

リモート電源連携エージェント定義ファイル

リモート電源連携グループ定義ファイル

14.4.1　リモート電源連携構成定義ファイル

他ホストを起動・終了する場合に，マネージャーホストとエージェントホストで設定するリモート電源連携構成定義ファイルについて説明します。リモート電源連携構成定義ファイルの変更内容を有効にするには，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

(1)　パラメーターの指定形式

リモート電源連携構成定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名△₁パラメーターの値

（凡例）

△₁

1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

(2)　パラメーターの内容

リモート電源連携構成定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

agtdef リモート電源連携エージェント定義ファイル名

リモート電源連携エージェント定義ファイル名を指定します。デフォルトは，「/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def」です。

クラスタシステムで運用する場合は，必ず共有ディスク上の「/共有ディスク/jp1_aom/rpw/agt_def」を指定してください。

agtdb リモート電源連携エージェントデータベースファイルのディレクトリ名

リモート電源連携エージェントデータベースファイルのディレクトリ名を指定します。リモート電源連携エージェントデータベースファイルには，リモート電源連携エージェント定義ファイルに記述されたエージェントホスト名が記憶されます。デフォルトは，「/usr/lib/jp1_aom/rpw/db」です。

クラスタシステムで運用する場合は，必ず共有ディスク上の「/共有ディスク/jp1_aom/rpw/db」を指定してください。

active {y|n}

jaomstartコマンドの実行時にJP1/Power Monitorデーモンを自動的に起動するかどうかを「y」または「n」で指定します。デフォルトは，「n」です。マネージャーホストでエージェントホストを制御するためには，マネージャーホストとエージェントホストの両方で，このパラメーターの値を「y」に設定する必要があります。

y

自動的にJP1/Power Monitorデーモンを起動します。

n

自動的にJP1/Power Monitorデーモンを起動しません。

manager マネージャーホスト名

エージェントホストで，マネージャーホストの名称を255バイト以内で指定します。エージェントホストは，ここで指定されたマネージャーホストからの要求だけを処理します。このパラメーターは，大文字小文字を区別します。

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。マネージャーホストが論理ホストの場合は，その論理ホスト上で動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。マネージャーホストが物理ホストの場合は，イベントサーバ名がFQDN形式で設定されている場合はFQDN名を設定します。デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合はデフォルトのイベントサーバ名（hostnameコマンドで返されるホスト名）を設定します。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

このパラメーターは，エージェントホストで必ず指定してください。このパラメーターを指定しなかった場合，エージェントホストとしての処理を実行しません。

マネージャーホストで，このパラメーターを指定しないでください。また，自ホストが論理ホストの場合も，このパラメーターを指定しないでください。論理ホスト上のJP1/Power Monitorをエージェントとして運用することはできません。論理ホスト上で運用する場合にこのパラメーターを指定すると，JP1/Power Monitorデーモンの起動時に異常終了します。

timeout 通信打ち切り時間

マネージャーホストとエージェントホスト間の通信の打ち切り時間を指定します。1〜3,600（単位：秒）までの数値で指定します。デフォルトは，60です。

マネージャーホストとエージェントホストの両方でこのパラメーターに異なる値を指定した場合，マネージャーホストで設定した時間が有効になります。

(3)　パラメーターの指定例

リモート電源連携構成定義ファイルの指定例を次に示します。

(a)　マネージャーホストでの指定例

(b)　エージェントホストでの指定例

14.4.2　リモート電源連携エージェント定義ファイル

エージェントホストを制御するために設定するリモート電源連携エージェント定義ファイルについて説明します。リモート電源連携エージェント定義ファイルは，マネージャーホストで設定します。

リモート電源連携デーモンの起動中にこのファイルの内容を変更した場合，変更内容をすぐに有効にするためには，次のコマンドを実行します。引数の「l」は，小文字の「L」です。

jaompwagt l

リモート電源連携デーモンの停止中にこのファイルを変更した場合は，次にリモート電源連携デーモンを起動した時から変更内容が有効になります。

(1)　パラメーターの指定形式

リモート電源連携エージェント定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名△₁パラメーターの値

（凡例）

△₁

1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

(2)　パラメーターの内容

リモート電源連携エージェント定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。なお，パラメーターの内容に誤りがある場合，誤りのあるエージェントホストの定義は無効になります。

制御する電源制御装置へのアクセス方法によって，指定するパラメーターが決まります。例えば，電源制御装置へのアクセスにモデムを使用する場合は，numberパラメーターやpasswordパラメーターなどを指定する必要があります。電源制御装置へのアクセスにLANを使用する場合は，addressパラメーターやsnmp_comパラメーターなどを指定する必要があります。

電源制御装置を使わずにエージェントホストを運用する場合，machineパラメーターだけ指定してください。

machine エージェントホスト名

マネージャーホストで制御するエージェントホスト名を指定します。255バイト以内で指定します。マネージャーホストが制御するすべてのエージェントホストを定義します。

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。イベントサーバ名がFQDN形式で設定されている場合はFQDN名を設定します。デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合はデフォルトのイベントサーバ名（hostnameコマンドで返されるホスト名）を設定します。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

リモート電源連携エージェント定義ファイル内では，machineパラメーターにホスト名が指定されてから，次のmachineパラメーターを設定するまでが，1台のエージェントホストの定義になります。

control 種別

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を指定します。ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合，このパラメーターは，指定できません。指定できる値を次に示します。

APC

シュナイダーエレクトリック社製の電源制御装置をエージェントホストに接続している場合に指定します。

type 通信手段

エージェントホストに接続されている電源制御装置に対する通信手段を指定します。ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合，このパラメーターは，指定できません。指定できる値を次に示します。

SNMP

controlパラメーターに「APC」を指定した場合に指定します。

number 電話番号

エージェントホストにアクセスするための電話番号を指定します。50バイト以内で指定します。このパラメーターは，次の場合にだけ指定します。

ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合

address {IPアドレス|ホスト名}

エージェントホストに接続されている電源制御装置のIPアドレスまたは電源制御装置の名称を255バイト以内で指定します。

このパラメーターは次のどちらかの場合にだけ指定します。

typeパラメーターで「SNMP」を指定した場合

ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合

password パスワード

エージェントホストに接続されている電源制御装置に設定されているパスワードを指定します。8バイト以内で指定します。

このパラメーターは，次の場合にだけ指定します。

numberパラメーターで電話番号を指定した場合

snmp_com コミュニティ名

SNMPアダプターに設定したコミュニティ名を指定します。8バイト以内で指定します。

このパラメーターは，次のどちらかの場合にだけ指定します。

typeパラメーターで「SNMP」を指定した場合

addressパラメーターでIPアドレスまたは電源制御装置の名称を指定した場合

ctrl_cmd 電源制御コマンド名

エージェントホストの電源制御装置を制御する電源制御コマンド名を指定します。255バイト以内で指定します。コマンド名はフルパスで指定してください。

controlパラメーターで電源制御装置種別を指定した場合，このパラメーターは指定できません。

クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する場合，クラスタシステムを構成するすべての物理ホストの同じディレクトリにコマンドを配置してください。

interval 電源オフから電源オンまでの間隔

エージェントホストを強制再起動する場合，電源オフから電源オンまでの間隔を指定します。1から300（単位：秒）の数値で指定します。デフォルトは，15です。

ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合，このパラメーターは，指定できません。

channel 機器番号

マネージャーホストからエージェントホストに接続されている電源制御装置を制御するための識別子である機器番号を指定します。このパラメーターを省略した場合は，すべての機器番号の電源制御装置を処理の対象にするとみなします。

このパラメーターは，ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

timeout コマンド実行打ち切り時間

エージェントホストを制御するコマンドの実行を打ち切るまでの時間を指定します。1から600（単位：秒）の数値で指定します。デフォルトは，300です。

このパラメーターは，ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

retry リトライ回数

エージェントホストを制御するコマンドが異常終了した場合にリトライする回数を指定します。0から10（単位：回）の数値で指定します。デフォルトは，0（リトライなし）です。

このパラメーターは，ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

delay 猶予時間

電源制御コマンドを使用する場合に，実際に制御するまでの猶予時間を指定します。1から600（単位：秒）までの数値で指定します。デフォルトは，0です。

このパラメーターは，ctrl_cmdパラメーターで電源制御コマンド名を指定した場合にだけ指定できます。

このパラメーターは，猶予時間を指定できない電源制御装置では，無視されます。

(3)　パラメーターの指定例

リモート電源連携エージェント定義ファイルの指定例を次に示します。

電源制御装置のメーカーから提供されたコマンドで実行できない制御をしたい場合に，電源制御装置を制御するコマンドを作成します。この場合の指定例を次に示します。「電源制御コマンド名」には，ユーザーが作成した電源制御コマンド名をフルパス名で記述します。リモート電源連携ログファイル「/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名.rpwlog」に，デバッグ情報が出力されます。電源制御装置を制御するコマンドについては，「6.1.7　電源制御装置を制御するコマンドを作成する」を参照してください。

machine    host1
ctrl_cmd   電源制御コマンド名
address    111.111.111.111
snmp_com   private

14.4.3　リモート電源連携グループ定義ファイル

エージェントホストをグループ化して起動・終了したい場合に設定するリモート電源連携グループ定義ファイルについて説明します。

(1)　パラメーターの指定形式

リモート電源連携グループ定義ファイルのパラメーターの指定形式を次に示します。

パラメーター名△₁パラメーターの値

（凡例）

△₁

1バイト以上の空白文字を指定することを示します。空白文字は，省略できません。

(2)　パラメーターの内容

リモート電源連携グループ定義ファイルで指定する各パラメーターの内容について説明します。

group エージェントホスト名

グループに登録するエージェントホスト名を「，」で区切って指定します。一つのホスト名は，255バイトまでで指定します。パラメーター全体では，1行で500バイトまで指定できます。1行が500バイトを超える場合は，次に示すように複数行に分けて記述してください。

ここで指定するエージェントホストは，リモート電源連携エージェント定義ファイルのmachineパラメーターに定義されているホスト名です。

エージェントホストは，このパラメーターに指定した順番で起動します。

エージェントホストHOST1〜HOST48をグループに登録する場合の指定例を次に示します。

    group HOST1,HOST2,HOST3,...HOST25
    group HOST26,...HOST48

pwon_wait 起動待ち時間

前のエージェントホストの起動が完了するのを待ってから，次のエージェントホストを起動するまでの待ち時間を指定します。0から3,600（単位：秒）の数値で指定します。デフォルトは，300です。0を指定した場合は，前のエージェントホストの起動の完了を待ちません。

このパラメーターを重複して指定した場合は，後ろに指定した値が有効になります。

type {monitor | restrict | force}

マネージャーホストと連動してエージェントホストを終了するときの終了種別を指定します。このパラメーターを重複して指定した場合は，後ろに指定した値が有効になります。指定できる値は次のうちの一つです。デフォルトは，forceです。

monitor

エージェントホストを監視終了する場合に指定します。

restrict

エージェントホストを制限終了する場合に指定します。

force

エージェントホストを強制終了する場合に指定します。

pwoff_wait 終了待ち時間

エージェントホストの終了待ち時間を指定します。0から3,600（単位：秒）までの数値で指定します。デフォルトは，300です。0を指定した場合は，エージェントホストの終了処理を待たないで，マネージャーホストの終了処理を開始します。

このパラメーターを重複して指定した場合は，後ろに指定した値が有効になります。

(3)　パラメーターの指定例

リモート電源連携グループ定義ファイルの指定例を次に示します。

指定例のように設定した場合，グループ化したエージェントホストは，次のように起動・終了します。処理の流れを次の図に示します。

図14‒1　グループ化したエージェントホストの起動・終了の流れ

(4)　注意事項

マネージャーホストの起動時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを手動または自動で起動すると，グループ化したエージェントホストは連動して起動します。

なお，グループ化したエージェントホストを起動する場合は，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続している必要があります。

マネージャーホストの終了時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを監視終了すると，グループ化したエージェントホストが連動して終了します。

そのため，マネージャーホストの終了後の処理としてシャットダウン，電源オフまたは再起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して電源をオフにします。

また，マネージャーホストの終了時および起動時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合は，マネージャーホストを再起動すると，エージェントホストはマネージャーホストの終了に連動して電源オフしたあと，マネージャーホストの起動に連動して起動します。

マネージャーホストを再起動する，または終了してから起動するまでの間隔が短い場合は，グループ化したエージェントホストの起動を実行できないことがあります。原因としては，エージェントホストの終了に長時間要していることや接続している電源制御装置のシャットダウン猶予時間が長いことが考えられます。

このような環境でグループ化する場合は，マネージャーホストを再起動しないで，マネージャーホストが終了したあとで十分な時間（グループ化するすべてのエージェントホストがシャットダウン完了する時間や，電源制御装置に設定している猶予時間以上の時間）をとってから起動するように設定してください。なお，電源制御装置のシャットダウン猶予時間については，電源制御装置のマニュアルを参照するか，または電源制御装置側へお問い合わせください。

15　コマンド

この章では，JP1/Power Monitorで使うコマンドの文法について説明します。

コマンドの記述形式

JP1/Power Monitorのコマンドの説明で使用する記号および文法について説明します。

コマンドの説明で使用する記号

JP1/Power Monitorのコマンドの説明で使用する記号を次の表に示します。

表15‒1　コマンドの説明で使用する記号

記号

意味

｜

(ストローク)

複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示す。

例

「A｜B｜C」は，「A，BまたはC」を示す。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目の中から，必ず1組の項目を選択することを示す。項目の区切りは|で示す。

例

｛A｜B｜C｝は，「A，BまたはCのどれかを指定する」ことを示す。

［　］

この記号で囲まれている項目は，任意に指定することを示す。省略することもできる。

複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択する。

例

［A］は，「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示す。

［B｜C］は，「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示す。

…

(点線)

この記号の直前に示された項目を繰り返して複数個指定できることを示す。

例

「A，B，…」は，「Aの後ろにBを必要個数指定する」ことを示す。

△₀

0バイト以上の空白文字を指定することを示す。空白文字は，省略できる。

例

「A△₀B」は，「AとBの間に空白文字を指定または省略する」ことを示す。

△₁

1バイト以上の空白文字を必ず指定することを示す。空白文字は，省略できない。

例

「A△₁B」は，「AとBの間に空白文字を指定する」ことを示す。

コマンドの説明で使用する文法規則

JP1/Power Monitorのコマンドの説明で使用する文法について説明します。

一つのオプションに，引数を複数指定するときは，空白文字で区切って指定します。

引数に任意の値を指定する場合，オプションは任意の値よりも先に指定します。例えば，-aオプションで引数host1を指定する場合，-aを先に指定してからhost1を指定します。任意の値を先に指定すると，以降はすべて任意の値とみなされます。

オプションが複数あるときの指定順序は自由です。

引数のないオプションに引数を指定した場合，その引数以降を任意の値とみなします。

期待しないオプションが指定された場合，エラーになります。

期待以上の任意名が指定された場合，エラーになります。

同じオプションが複数指定された場合，エラーになります。

引数とオプションの定義

JP1/Power Monitorのコマンドの説明で使う引数の定義およびオプションの定義について説明します。jaomchangコマンドを例に説明します。

jaomchang -c 監視終了開始日時

「-c」だけを指すときは，「オプション」と呼びます。

「監視終了開始日時」だけを指すときは，「引数」と呼びます。

「-c 監視終了開始日時」全体を指すときは，「引数」と呼びます。

「監視終了開始日時」のように，引数に任意の値を入力する場合は，太字で示します。

コマンド一覧

JP1/Power Monitorで使うコマンド一覧を，次の表に示します。

表15‒2　JP1/Power Monitorで使うコマンド

コマンド名

機能

サポートOS

実行権限

Windows

UNIX

aompwcon

自ホストを計画終了，強制終了，または再起動する。

○

×

Administrators

aomschbk

スケジュール情報を退避する。

○

×

なし

aomschrs

退避したスケジュール情報を回復する。

○

×

Administrators

collect_log

トラブル調査用の資料を採取する。

×

○

スーパーユーザー

jaomajs2confset

JP1/AJS3と連携する場合に必要な環境を設定する。

×

○

スーパーユーザー

jaomajs2status

コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3の状態を調査する。

×

○

スーパーユーザー※

jaomajs2stop

コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3 - Managerを計画終了する。

×

○

スーパーユーザー※

jaombkdef

定義ファイルを退避する。

×

○

スーパーユーザー

jaomchang

構成定義ファイルと運転スケジュール定義ファイルに設定された内容を一時的に変更する。

×

○

スーパーユーザー

jaomchecc

構成定義ファイルで設定した内容の妥当性をチェックする。

×

○

なし

jaomchecs

運転スケジュールファイルで設定した内容の妥当性をチェックする。

×

○

なし

jaomdelagt

エージェントホストを削除する。

×

○

スーパーユーザー

jaomlgrpwstart

クラスタシステムで，リモート電源連携マネージャーデーモンを起動する。

×

○

スーパーユーザー

jaomlgrpwstop

クラスタシステムで，リモート電源連携マネージャーデーモンを終了する。

×

○

スーパーユーザー

jaomovsd

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合，JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェントにあるJP1/Power Monitorの状態を，JP1/Cm2またはHP OpenViewのマネージャーへ通知する。

×

○

スーパーユーザー※

jaompwagt

エージェントホストを起動・終了する。

○

○

Windows ：Administrators

UNIX：スーパーユーザー

jaompwgrp

グループ化したエージェントホストを起動・終了する。

×

○

スーパーユーザー※

jaomrsdef

退避した定義ファイルを回復する。

×

○

スーパーユーザー

jaomshowi

スケジュール情報を表示する。

○

○

なし

jaomshows

運転スケジュール定義ファイルに設定した内容を標準出力ファイルに出力する。

×

○

なし

jaomstart

JP1/Power Monitorデーモンを起動する。

×

○

スーパーユーザー

jaomstop

JP1/Power Monitorデーモンを停止する。

×

○

スーパーユーザー

jp1pw_setup_cluster

論理ホストで運用するJP1/Power Monitorの動作環境を設定する。

×

○

スーパーユーザー

jpw_def_set

クラスタシステムでの論理ホスト名の取得方法を設定する。

○

○

Windows ：Administrators

UNIX：スーパーユーザー

jpw_killall.cluster

クラスタシステムで動作するJP1/Power Monitorを強制的に終了する。

×

○

スーパーユーザー

jpw_log.bat

トラブル調査用の資料を採取する。

○

×

Administrators

jpw_log.sh

トラブル調査用の資料を採取する。

×

○

スーパーユーザー

jpw_rpw_status

クラスタシステムで運用している場合に，リモート電源連携マネージャー機能の起動状態を確認する。

○

○

Windows ：Administrators

UNIX：スーパーユーザー

jpw_set_upsparm

電源制御装置を使用して自ホストの電源制御を行う場合に，電源制御装置の情報を設定する。

○

○

Windows ：Administrators

UNIX：スーパーユーザー

jpw_start.cluster

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを起動する。

×

○

スーパーユーザー

jpw_stop.cluster

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを終了する。

×

○

スーパーユーザー

jpwcalexp

運転スケジュールファイルをエクスポートする。

○

×

Administrators

jpwcalimp

運転スケジュールファイルをインポートする。

○

×

Administrators

jpwconfigset

JP1/AJS3と連携する場合に必要な環境を設定する。

○

×

Administrators

jpwenvset

電源制御装置を制御するプログラム名，およびホストを計画終了する場合のオプションを設定する。また，グループ化したエージェントホストをマネージャーホストと連動して終了する場合にも実行する。

○

×

Administrators

jpwshutdown

電源制御装置を使わないで，ホストをシャットダウンまたは再起動する。

○

×

Administrators※

jpwupskindset

電源制御装置の環境を設定する。

○

×

Administrators

pwajs2stp_grp

JP1/Power Monitorの監視終了時にJP1/AJS3マネージャーを計画終了させてから，グループ化したエージェントホストを終了するように設定する。

×

○

スーパーユーザー※

（凡例）

○：サポートしています。

×：サポートしていません。

注※

コマンドラインから直接実行できないコマンドです。

aompwcon（Windows限定）

形式

aompwcon  ［/s］
          ［/f］
          ［/r］
          ［/l:次回電源投入時刻］

機能

aompwconコマンドは，自ホストを計画終了，強制終了，または再起動するコマンドです。また，ホストのシャットダウン後の次回電源投入時刻を設定できます。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

/s

自ホストを計画終了します。計画終了の終了条件は，［環境設定］ダイアログボックスまたはjpwenvsetコマンドで設定した内容に従います。このオプションは，/fオプションと同時に指定できません。/sオプションを省略した場合，/fオプションを設定したものとみなし，ホストを強制終了します。

/f

自ホストを強制終了します。このオプションは，/sオプションと同時に指定できません。

/r

自ホストを強制終了したあと，再起動します。このオプションは，/sオプションまたは/lオプションと同時に指定できません。

/l:次回電源投入時刻

次回自ホストを起動する時刻を「YYYYMMDDHHMM」形式で設定します。例えば，2001年7月31日午前8時30分に自ホストを起動したい場合，「/l:200107310830」と指定します。

このオプションを指定しない場合，自ホストのスケジュールで設定した時刻に起動します。スケジュールにも起動時刻を設定していない場合，自ホストは，起動しません。このオプションは，/rオプションと同時に指定できません。

注意事項

このコマンドを実行する場合，JP1/Base Control Serviceサービスが起動していることが必要です。JP1/Base Control Serviceサービスを起動しないでこのコマンドを実行すると，エラーになります。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

1

引数に誤りがあります。

2

ホストの電源をオフするのに必要なプログラムがありません。

3

JP1/Base Control Serviceサービスが起動していないため実行できません。

4

コマンドの実行権限がありません。

99

システムエラーが発生しました。

使用例

ホストを計画終了したあと，2001年7月31日午前8時30分に電源をオンにします。

aompwcon /s /l:200107310830

aomschbk（Windows限定）

形式

aomschbk "退避ファイル名" ［/u］

機能

aomschbkコマンドは，自ホストのスケジュール情報を退避するコマンドです。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

退避ファイル名

スケジュール情報を退避するファイル名を指定します。ファイル名は，拡張子「.sbk」なしでも指定できます。この引数は省略できません。

/u

退避先に同じ名前のファイルがあった場合，上書きします。退避先に同じ名前のファイルがある場合，このオプションを省略してコマンドを実行すると，エラーになります。

注意事項

スケジュール情報を退避するときは，JP1/Base Control Serviceサービスを停止して，スケジュールの運用を停止してください。

戻り値

0（正常終了）

スケジュール情報を退避しました。

1

メモリーが不足しています。

2

ディスク領域が不足しています。

3

入出力エラーが発生しました。

4

引数に誤りがあります。

5

ファイルが使用されています。

6

同一名称の退避したファイルがあります。

7

ディスクが書き込み禁止状態です。

8

スケジュール機能が動作中です。

9

アクセスが拒否されました。

10

カレンダー情報が見つかりません。

99

システムエラーが発生しました。

使用例

スケジュール情報をファイル「C:¥temp¥pwsch.sbk」に退避します。

aomschbk "C:¥temp¥pwsch"

aomschrs（Windows限定）

形式

aomschrs "退避ファイル名"

機能

aomschrsコマンドは，退避したスケジュール情報を回復するコマンドです。回復したスケジュール情報は，それまでのスケジュール情報に上書きされます。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

退避ファイル名

回復したいファイル名をフルパスで指定します。ファイル名は，拡張子「.sbk」なしでも指定できます。この引数は省略できません。

注意事項

退避したファイルを回復する前に，JP1/Base Control Serviceサービスを停止してください。回復処理が完了したあと，JP1/Base Control Serviceサービスを起動すると，回復したスケジュール情報が有効になります。

戻り値

0（正常終了）

スケジュール情報を回復しました。

1

JP1/Base Control Serviceサービスが起動しています。

2

ディスク領域が不足しています。

3

入出力エラーが発生しました。

4

引数に誤りがあります。

5

退避したファイルが見付かりません。

6

ファイルが使用されています。

7

スケジュール機能が動作中です。

8

アクセスが拒否されました。

9

コマンドの実行権限がありません。

99

システムエラーが発生しました。

使用例

ファイル「C:¥temp¥pwsch.sbk」を回復します。

aomschrs "C:¥temp¥pwsch"

collect_log（UNIX限定）

形式

collect_log [-o 出力先ディレクトリ名]

機能

collect_logコマンドは，JP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに資料を採取するためのツールです。

このコマンドはJP1/Power Monitor 11-00より前のバージョンでのツールで，互換性のために残しています。JP1/Power Monitor 11-00以降のバージョンではjpw_log.shを使用してください。

このコマンドはサンプルスクリプトです。JP1/Power Monitorをインストールしたあと，別のディレクトリにコピーし，必要に応じてカスタマイズしてから使ってください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/sample/

引数

-o 出力先ディレクトリ名

出力先ディレクトリ名はフルパスで指定してください。出力先ディレクトリ名を省略した場合は，各ファイルの内容が/usr/lib/jp1_aom/trouble/YYMMDDhhmmssディレクトリ※に退避されます。

注※

YYMMDDhhmmssは情報採取の日時を表します。

YY：西暦の下2けた

MM：月

DD：日

hh：24時間制の時

mm：分

ss：秒

注意事項

論理ホストの資料を採取する場合は，共有ディスクを参照できる状態で資料採取ツールを実行してください。

論理ホストの資料を採取する場合は，スクリプトの次の部分に共有ディレクトリを設定します。

#User Additional files
ADDFILE="共有ディレクトリ/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw"

複数の論理ホスト上でJP1/Power Monitor を運用する場合は，次に示すように共有ディレクトリを複数指定してください。

#User Additional files
ADDFILE="共有ディレクトリ1/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ1/jp1_aom/rpw/ 共有ディレクトリ2/jp1_aom/log/ 共有ディレクトリ2/jp1_aom/rpw/"

戻り値

なし

jaomajs2confset（UNIX限定）

形式

jaomajs2confset [-h 論理ホスト名]

機能

jaomajs2confsetコマンドは，JP1/AJS3と連携して，JP1/AJS3でホストの電源を制御する場合に必要な環境を設定します。

JP1/Power MonitorとJP1/AJS3を連携して使用する場合には，JP1/Base，およびJP1/AJS3のインストールとセットアップが完了したあとに，必ずこのコマンドを実行してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合，論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，255文字以内で指定してください。このオプションを省略した場合，物理ホスト名を指定したとみなします。

JP1/Power MonitorとJP1/AJS3を連携して使用する場合には，JP1/Power Monitorのインストール，およびJP1/Baseのセットアップを実行したあとに，必ずこのコマンドを実行してください。

注意事項

-h以外のオプションを指定してコマンドを実行すると，エラーになります。

-hオプションを指定する場合，論理ホスト名を省略してコマンドを実行するとエラーになります。

このコマンドを実行すると，共通定義情報が変更されます。論理ホスト名を指定してこのコマンドを実行した場合は，実行系と待機系で共通定義情報を一致させてください。共通定義情報を一致させる手順については，「7.4.6　共通定義情報を変更したときの作業」を参照してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

0以外

エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。

使用例

（例1）

JP1/AJS3と連携するために必要な環境を設定します。

jaomajs2confset

（例2）

論理ホストHOST2に対する定義情報を設定します。

jaomajs2confset -h HOST2

jaomajs2status（UNIX限定）

形式

jaomajs2status

機能

jaomajs2statusコマンドは，コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3の状態を調査するコマンドです。対象となるホストは，物理ホストおよびJP1/AJS3情報定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def」に登録されている論理ホストです。対象のホストが複数ある場合，jaomajs2statusコマンドは，一つ以上のホストが稼働中か部分起動中であれば，稼働中または部分起動中を返します。

jaomajs2statusコマンドは，pwajs2stp_grpコマンド内でだけ実行できます。pwajs2stp_grpコマンド以外で実行した場合の動作は保証しません。

実行権限

スーパーユーザー権限（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

戻り値

0

すべて稼働中です。

1

ファイルオープンエラーなどの内部エラーが発生しました，またはJP1/AJS3状態取得要求が拒否されました。

2

JP1/AJS3がインストールされていません。

4

部分起動中です。

8

停止中です。

16

JP1/AJS3実行環境エラーです。

32

内部エラーです。

64

JP1/AJS3状態取得要求が拒否されました。

戻り値1，16，64の場合はJP1/AJS3のログを参照し，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合，JP1/Power Monitor，JP1/Base，およびJP1/AJS3の資料採取ツールを実行し，システム管理者に連絡してください。戻り値32の場合はJP1/Power Monitorの資料採取ツールを実行し，システム管理者に連絡してください。

jaomajs2stop（UNIX限定）

形式

jaomajs2stop [ -m | -r ]

機能

jaomajs2stopコマンドは，コマンドを実行したホストで運用されているJP1/AJS3 - Managerを計画終了します。

jaomajs2stopコマンドは，pwajs2stp_grpコマンド内でだけ実行できます。pwajs2stp_grpコマンド以外で実行した場合の動作は保証しません。

実行権限

スーパーユーザー権限（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-m

その日に実行が予定されているジョブネットの実行終了を待って，JP1/AJS3 - Managerを終了します。

-r

実行中のジョブネットの実行終了を待って，JP1/AJS3 - Managerを終了します。

注意事項

jaomajs2stopコマンドは，構成定義情報ファイルのジョブネット実行抑止の設定に影響されません。ジョブネット実行抑止が「しない」に設定されていても，JP1/AJS3を計画終了します。

戻り値

0（正常終了）

正常終了しました。

1

ファイルオープンエラーなどの内部エラーが発生しました。

2

JP1/AJS3がインストールされていません。

3

コマンド引数エラーです。

16

JP1/AJS3実行環境エラーです。

64

JP1/AJS3状態取得要求が拒否されました，またはJP1/AJS3が停止しています。

戻り値16，64の場合はJP1/AJS3のログを参照し，原因を取り除いてください。原因が取り除けない場合，JP1/Power Monitor，JP1/Base，およびJP1/AJS3の資料採取ツールを実行し，システム管理者に連絡してください。戻り値1の場合はJP1/Power Monitorの資料採取ツールを実行し，システム管理者に連絡してください。

jaombkdef（UNIX限定）

形式

jaombkdef [-s]
          [-u]  退避ファイル名

機能

jaombkdefコマンドは，自ホストの定義ファイルをtar形式のファイルに退避するコマンドです。

デフォルトでは，次のファイルを退避します。

自動起動用シェルスクリプトファイル

自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル

JP1/AJS3情報定義ファイル

ローカルUPS情報定義ファイル

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-s

構成定義ファイルのパラメーターに設定しているファイルも退避します。退避できるファイルと構成定義ファイルのパラメーターを次の表に示します。

表15‒3　-sオプションで退避できるファイルと構成定義ファイルのパラメーター

退避できるファイル

構成定義ファイルのパラメーター

運転スケジュール定義ファイル

schedule_file

自動運転ユーザーコマンド

自動運転開始時コマンド

aom_start_rc

自動システム終了前コマンド

system_terminate_rc

終了条件監視コマンド

monitor_rc

機能制限コマンド

restrict_rc

電源投入時刻到達時コマンド

power_on_time_rc

-u

退避先に同じ名前のファイルがあった場合，上書きします。退避先に同じ名前のファイルがある場合，このオプションを省略してコマンドを実行すると，エラーになります。

退避ファイル名

定義ファイルを退避する退避先のファイル名を指定します。

注意事項

定義ファイルを退避する前に，jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止して，定義情報の運用を停止してください。

運転スケジュール定義ファイルは，構成定義ファイルにファイル名が定義され，そのファイルが作成されている場合に退避されます。

運転スケジュール定義ファイルで日次構成定義ファイル名を設定している場合，それらの構成定義ファイルと，その中に定義された定義ファイルも退避されます。

定義ファイルを退避する場合，自動起動用シェルスクリプトファイルで，JP1/Power Monitorデーモンが自動起動されるように設定してください。JP1/Power Monitorデーモンを自動起動に設定する方法については，「6.1.9　デーモンを自動起動・自動停止に設定する」を参照してください。

自動起動用シェルスクリプトファイルをエディターで編集する場合，jaomstartコマンドの記述を削除したり，jaomstartコマンドを複数行にわたって記述したりしないでください。jaomstartコマンドを複数行にわたって記述すると，構成定義ファイル名の指定がないものとみなされ，標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」が退避されます。

jaombkdefコマンドの実行中に「/tmp/jaombkdef.work」というワークファイルが作成されます。このファイルは，コマンド終了時に削除されます。このファイルを操作しないでください。

戻り値

0（正常終了）

定義ファイルを退避しました。

0以外

エラーが発生しました。

補足事項

退避ファイルの内容を確認するには，tarコマンドを実行します。tarコマンドの使用例を次に示します。

# tar tvf 退避ファイル名

使用例

次のファイルを，退避ファイル「/bkup/jp1aom/bkupfile」に上書きして退避します。

自動起動用シェルスクリプトファイル

自動起動用シェルスクリプトファイルで設定した構成定義ファイル

構成定義ファイルで設定した運転スケジュール定義ファイル

自動運転ユーザーコマンド

JP1/AJS3情報定義ファイル

ローカルUPS情報定義ファイル

jaombkdef -s -u /bkup/jp1aom/bkupfile

jaomchang（UNIX限定）

形式

jaomchang［-b {y|n|r}］
         ［-c {監視終了開始日時|now|none}］
         ［-r {制限終了開始日時|now|none}］
         ［-f {強制終了開始日時|now|none}］
         ［-n {次回電源投入日時|none}］

機能

jaomchangコマンドは，JP1/Power Monitorデーモンの起動中に，構成定義ファイルと運転スケジュール定義ファイルに設定されている内容を一時的に変更し，ホストを起動・終了する日時を変更するコマンドです。ホストを起動・終了する日時を変更できる範囲は，コマンドを実行する日から1か月先の日時までです。引数を必ず一つ以上指定してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-b {y|n|r}

ホストのシャットダウン後の処理を指定します。このオプションの各引数の説明を次に示します。

y

ホストの電源をオフにします。

n

シングルユーザーモードにします。システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えられません。

r

ホストを再起動します。

-c {監視終了開始日時|now|none}

監視終了の開始日時を変更する場合，または取り消す場合に指定します。この引数は，監視終了処理中，制限終了処理中，および強制終了処理中は指定できません。

監視終了開始日時

監視終了の開始日時を「［月/日.］時:分」の形式で指定します。例えば，7月31日午後11時30分を指定する場合，「7/31.23:30」と指定します。各オプションは，次の範囲で指定します。0から9を指定する場合，先頭に0を指定できます。

月（1〜12）

日（1〜31）

時（0〜23）

分（0〜59）

月/日.を省略した場合，当日の日付を仮定します。そのため，現在時刻より前の時刻を指定した場合は，エラーになります。

now

すぐに監視終了を開始します。この引数を指定した場合，制限終了および強制終了は，運転スケジュール定義ファイルに設定されている日時に開始します。

none

指定した監視終了開始日時を取り消します。

-r {制限終了開始日時|now|none}

制限終了の開始日時を変更する場合，または取り消す場合に指定します。この引数は，制限終了処理中，および強制終了処理中は指定できません。

制限終了開始日時

制限終了開始日時を「［月/日.］時:分」の形式で指定します。例えば，7月31日午後11時30分を指定する場合，「7/31.23:30」と指定します。

各オプションは，次の範囲で指定します。0から9を指定する場合，先頭に0を指定できます。

月（1〜12）

日（1〜31）

時（0〜23）

分（0〜59）

月/日.を省略した場合，当日の日付を仮定します。そのため，現在時刻より前の時刻を指定した場合は，エラーになります。

now

すぐに制限終了を開始します。この引数を指定した場合，監視終了開始日時は，取り消されます。また，強制終了は，運転スケジュール定義ファイルに設定されている日時に開始します。

none

指定した制限終了開始日時を取り消します。

-f {強制終了開始日時|now|none}

強制終了の開始日時を変更する場合，または取り消す場合に指定します。この引数は，強制終了処理中は指定できません。

強制終了開始日時

強制終了の開始日時を「［月/日.］時:分」の形式で指定します。例えば，7月31日午後11時30分を指定する場合，「7/31.23:30」と指定します。

各オプションは，次の範囲で指定します。0から9を指定する場合，先頭に0を指定できます。

月（1〜12）

日（1〜31）

時（0〜23）

分（0〜59）

月/日.を省略した場合，当日の日付を仮定します。そのため，現在時刻より前の時刻を指定した場合は，エラーになります。

now

すぐに強制終了を開始します。この引数を指定した場合，監視終了開始日時および制限終了開始日時は，取り消されます。

none

指定した強制終了開始日時を取り消します。

-n {次回電源投入日時|none}

次回の電源投入日時を変更する場合，または取り消す場合に指定します。この引数は，JP1/Power Monitorデーモンが起動されていなくても，ハードウェアに電源投入予約機構があれば，有効になります。

次回電源投入日時

次回の電源投入日時を「［月/日.］時:分」の形式で指定します。例えば，7月31日午前8時30分を指定する場合，「7/31.8:30」と指定します。

各オプションは，次の範囲で指定します。0から9を指定する場合，先頭に0を指定できます。

月（1〜12）

日（1〜31）

時（0〜23）

分（0〜59）

月/日.を省略した場合，当日の日付を仮定します。そのため，現在時刻より前の時刻を指定した場合は，エラーになります。

none

指定した次回の電源投入日時を取り消します。

注意事項

強制終了処理中にこのコマンドを実行しないでください。

強制終了処理中は，変更が有効になる前にシャットダウンされる可能性があります。

また，強制終了処理中に次回電源投入時刻を変更した場合は，シャットダウン処理が中止されることがあります。

その場合，JP1/Power Monitorは変更された次回電源投入時刻まで強制終了状態で待機し，変更後の次回電源投入時刻に，構成定義ファイルおよびスケジュール定義ファイルを再度読み込み，以降のスケジュールに従い運用します。また，ジョブネットの終了を待つ設定になっている場合，JP1/AJS3の終了処理を中断し，JP1/AJS3を起動します。

引数を必ず一つ以上指定してください。

-c，-r，-f，および-nオプションの各引数は，次の関係になるように指定します。

次回電源投入日時＞強制終了開始日時＞制限終了開始日時＞監視終了開始日時

-c，-r，および-fオプションでnowを指定する場合，-f，-r，-cの順で処理が優先されます。

複数の引数を同時に指定した場合，どれか一つでも誤ると，指定項目すべてが無効になります。

このコマンドの実行時より過去の日時を指定した場合，エラーになります。

監視終了中に-cオプションを指定すると，エラーになります。

制限終了中に-cまたは-rオプションを指定すると，エラーになります。

強制終了中に-c，-r，または-fオプションを指定すると，エラーになります。

サマータイムが導入されている場合，-c，-r，-f，および-nオプションの各引数で，実在しない時刻は指定できません。重複する時刻が指定された場合，標準時間帯の時刻を指定したものとみなします。

運転スケジュール定義ファイルで指定している時刻と，jaomchangコマンドで指定する時刻の間隔が，次の間隔よりも大きくなるとエラーになります。

監視開始時刻

制限開始時刻

強制終了時刻

次回電源投入時刻

30日23時間59分

30日23時間59分

30日23時間59分

（次月同日同時刻）−1分

例えば，6月20日午前10時00分の次月同日同時刻−1分とは，7月20日午前9時59分を表します。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で，終了処理中にスケジュール情報の一時的な変更操作，またはJP1/Power Monitorの停止操作を実行した場合，実行の完了に時間が掛かることがあります。

AIXホストで，jaomchangコマンドを使用してシングルユーザーモードに移行する場合，次のことに注意してください。

シングルユーザー環境に移行しますが，ログイン後のランレベルは「2」になります。

システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションは，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定していなければ，シングルユーザー環境に移行した後も継続して動作します。

これは，シングルユーザー環境に移行する際のシャットダウン処理で，システムから起動されるJP1/Power Monitorのプロセスと同じプロセスグループであるプロセスを停止しないという，AIXの動作によるものです。そのため，システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラムおよびその他の常駐アプリケーションの中で，シングルユーザー環境に移行したときに停止する必要があるユーザープログラムおよびアプリケーションがある場合は，シングルユーザー環境への移行前に手動停止するか，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

すぐにホストを強制終了します。また，次回の電源投入日時を7月1日午前9時に指定します。

jaomchang -f now -n7/1.09:00

jaomchecc（UNIX限定）

形式

jaomchecc 構成定義ファイル名

機能

jaomcheccコマンドは，構成定義ファイルで設定した内容について，文法および内容の妥当性をチェックするコマンドです。構成定義ファイルに誤りがあった場合は，標準エラー出力ファイルにエラー情報を出力します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

構成定義ファイル名

チェックしたい構成定義ファイル名を指定します。

注意事項

構成定義ファイルの内容がコメントだけまたは空白だけの場合は，エラーメッセージを出力します。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で，終了処理中にスケジュール情報の一時的な変更操作，またはJP1/Power Monitorの停止操作を実行した場合，実行の完了に時間が掛かることがあります。

戻り値

0（正常終了）

構成定義ファイルに誤りはありませんでした。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

構成定義ファイル「/usr/aom/conf1」の内容をチェックします。

jaomchecc /usr/aom/conf1

jaomchecs（UNIX限定）

形式

jaomchecs［-mチェック開始年月日［-チェック終了年月日］］
           運転スケジュール定義ファイル名　>　出力先ファイル名

機能

jaomchecsコマンドは，運転スケジュール定義ファイルで設定した内容について，文法および内容の妥当性をチェックするコマンドです。文法チェックは，ファイル全体が対象になりますが，内容のチェックは，-mオプションで指定した範囲だけが対象になります。文法チェックで誤りがあった場合は，内容のチェックは実施されません。内容のチェック結果は，-mオプションで指定した範囲について標準出力ファイルに出力できます。この出力結果で，定義情報が実際の運用日時と合っているか確認できます。誤りを検出した場合は，標準エラー出力ファイルにエラー情報を出力します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-mチェック開始年月日［-チェック終了年月日］

チェックの対象とする期間を指定します。「-チェック終了年月日」を省略した場合は，「チェック開始年月日」に指定した日のスケジュールだけをチェックします。

チェック開始年月日およびチェック終了年月日は，それぞれ次の形式で指定します。

［［年/］月/］日

［年/］月/（指定した月の一日から末日までを表します）

年，または月を省略した場合，次の値を取ります。

開始年月日の場合

年：コマンドを実行した年

月：コマンドを実行した月

終了年月日の場合

年：終了年月日に指定されている月/日が開始年月日の月/日よりあとの日付である場合は，開始年月日と同じ年を表します。そうでない場合は，開始年月日の翌年を表します。

月：終了年月日に指定されている日が開始年月日の日よりあとの月日である場合は，開始年月日と同じ月を表します。そうでない場合は，開始年月日の翌月を表します。

年，月，日には，それぞれ2バイト以内の数値を指定します。年には，00〜36の数値が指定できます。それぞれの数値は2000年から2036年を表します。

-mオプションを省略してコマンドを実行すると，次のようなチェックが実行されます。

月単位でスケジュールを指定した場合

コマンドを実行した日から1年後までのスケジュールをチェックします。

年単位でスケジュールを指定した場合

コマンドを実行した日から2036年12月31日までのスケジュールをチェックします。

ただし，2036年1月2日以降にコマンドを実行する場合，このオプションを省略できません。

運転スケジュール定義ファイル名

チェックしたい運転スケジュール定義ファイル名を指定します。

出力先ファイル名

チェックした運転スケジュール定義ファイルのチェック結果を出力するファイル名を指定します。指定しなかった場合，標準出力ファイルに出力します。

注意事項

運転スケジュール定義ファイルの内容がコメントだけまたは空白だけの場合は，エラーメッセージを出力します。

戻り値

0（正常終了）

運転スケジュール定義ファイルに誤りはありませんでした。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」に設定した内容について，文法および内容の妥当性のチェックをします。指定範囲は，2000年7月23日から2000年8月10日までです。チェック結果を，ファイル「/tmp/schedule」に出力します。

jaomchecs -m00/7/23-00/8/10 /usr/schedule.file > /tmp/schedule

出力例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例と，そのファイルを使用例で示したjaomchecsコマンドでチェックした出力結果を次に示します。

運転スケジュール定義ファイルの設定例

jaomchecsコマンドの出力結果

jaomdelagt（UNIX限定）

形式

jaomdelagt  [-h 論理ホスト名]
             エージェントホスト名［エージェントホスト名...］

機能

jaomdelagtコマンドは，リモート電源連携エージェントデータベースファイルに登録されているエージェントホストを削除するコマンドです。削除したホストは，マネージャーホストの管理対象外になります。

このコマンドでエージェントホストを削除した場合，削除したホストの情報を，リモート電源連携エージェント定義（agt_def）ファイルから削除してください。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

論理ホストでマネージャーを運用している場合に，マネージャーの論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値または物理ホストを仮定します。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

エージェントホスト名

削除したいエージェントホスト名を指定します。複数のエージェントホスト名を指定できます。指定できるエージェントホスト名は，リモート電源連携エージェント定義ファイルで指定しているエージェントホストだけです。

注意事項

JP1/Power Monitorデーモンの停止中にこのコマンドを実行した場合，エラーになります。

JP1/Base Eventサービスが停止中にこのコマンドを実行した場合，JP1/Base Eventサービスが起動するまで待ちます。このコマンドを実行する前に必ずJP1/Base Eventサービスを起動してください。

戻り値

0（正常終了）

エージェントホストが削除されました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

エージェントホストagt01を削除します。

jaomdelagt agt01

jaomlgrpwstart（UNIX限定）

形式

jaomlgrpwstart [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで，リモート電源連携マネージャーデーモンを起動します。リモート電源連携マネージャーデーモンを起動することで，論理ホスト上でマネージャー機能が使えるようになります。

このコマンドは，論理ホストのJP1/Power Monitorを起動するjpw_start.clusterコマンドの中から実行されます。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

デーモンを起動する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を仮定します。環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されていない場合は，エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

1

エラーが発生しました。

3

引数が誤っています。

6

システムエラーが発生しました。

jaomlgrpwstop（UNIX限定）

形式

jaomlgrpwstop [-f] [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで，リモート電源連携マネージャーデーモンを終了します。

このコマンドは，論理ホストのJP1/Power Monitorを終了するjpw_stop.clusterコマンド，または論理ホストのJP1/Power Monitorを強制終了するjpw_killall.clusterコマンドの中から実行されます。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-f

デーモンを強制終了する場合に指定します。このオプションは，通常の方法でデーモンを終了できない場合にだけ指定します。

-h 論理ホスト名

デーモンを終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を仮定します。環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されていない場合は，エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

注意事項

-fオプションを指定した場合，論理ホスト名を先頭の32バイトで判別します（33バイト目以降は無視されます）。そのため，論理ホスト名の先頭の32バイトまでが同じ論理ホストが複数ある場合，該当する論理ホストすべてが強制終了の対象となります。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

1

停止中です。

3

引数が誤っています。

6

システムエラーが発生しました。

jaomovsd（UNIX限定）

形式

jaomovsd [秒数]

機能

jaomovsdコマンドは，JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェントにあるJP1/Power Monitorの状態を監視し，JP1/Cm2またはHP OpenViewのマネージャーへ通知するコマンドです。このコマンドを実行すると，JP1/Power Monitorデーモンの起動・停止にかかわらずJP1/Power Monitorの状態を監視します。

実行権限

スーパーユーザー権限（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/OV/

引数

秒数

JP1/Power Monitorの状態を監視する間隔を指定します。1から86,400（単位：秒）までの数値で指定します。指定を省略した場合，300を指定したものとみなします。

注意事項

jaomovsdコマンドの注意事項を次に示します。

このコマンドは，自動起動用シェルスクリプトファイルにコメントとして記述してあります。このコマンドを実行する場合は，そのコメントを外してから実行してください。

エラーが発生した場合，psコマンドでプロセスの状態を確認してください。

戻り値

0（正常終了）

コマンドが正しく実行されました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

JP1/Cm2のエージェントにあるJP1/Power Monitorの状態を監視します。

trap "" 1 2 3
/usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovsd &

jaompwagt

形式

jaompwagt [ -h 論理ホスト名]
          { v | o | m | r | f | s | b | l }
          [ -b | -s | -n {次回電源投入時刻 | none}| -- |（指定なし）]
          [ -w ]
          [ ホスト名...]

機能

jaompwagtコマンドは，マネージャーホストでエージェントホストを起動・終了するコマンドです。

このコマンドを実行するには，リモート電源連携マネージャーサービス（Windowsの場合），またはリモート電源連携デーモン（UNIXの場合）が起動していることが必要です。Windowsでサービスの停止時にこのコマンドを実行すると，サービスが開始したあとに実行されます。UNIXでデーモンの停止時にこのコマンドを実行すると，エラーになります。

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：

JP1PWパス¥bin

UNIXの場合：

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

論理ホストでマネージャーを運用している場合に，マネージャー論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，Windowsの場合1〜196バイト，UNIXの場合1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値または物理ホスト名を仮定します。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

v

指定したエージェントホストの電源の運用状態とスケジュール情報を標準出力ファイルに出力します。

指定したエージェントホストがWindowsの場合，出力結果の「監視開始」欄に計画終了開始時刻が表示されます。

指定したエージェントホストが停止中の場合，コマンドの実行結果が表示されるまで数分間掛かる場合があります。

o

指定したエージェントホストの電源をオンにします。

m

指定したエージェントホストがUNIXの場合，監視終了を開始します。指定したエージェントホストがWindowsの場合，計画終了を開始します。

r

指定したエージェントホストがUNIXの場合，制限終了を開始します。指定したエージェントホストがWindowsの場合，計画終了を開始します。

f

指定したエージェントホストを強制終了します。

s

指定したエージェントホストを強制電源オフします。

注意事項

強制電源オフは，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストの電源をオフにします。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では，使わないでください。

b

指定したエージェントホストを強制再起動します。

電源制御装置の種類によって，強制再起動できない場合があります。強制再起動できない機種で再起動したい場合は，ホストを強制電源オフしたあと，電源オンするようにしてください。

注意事項

強制再起動は，実行中のジョブやアプリケーションを正常に終了しないでホストを再起動します。ホストがハングアップした場合などの緊急時以外では，使わないでください。

l

リモート電源連携エージェント定義ファイルの再度読み込みます。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定しないでください。

この引数は，コマンドを実行するホストがUNIXの場合だけ指定できます。コマンドを実行するホストがWindowsの場合にコマンドを実行すると，無効になります。

-b

指定したエージェントホストを再起動します。このオプションは，m，r，またはfオプションと同時に指定できます。

-s

指定したエージェントホストをシングルユーザーモードにします。このオプションは，m，r，またはfオプションと同時に指定できます。

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えることができません。エージェントホストがWindowsの場合にこのオプションを実行すると，電源オフされます。

-n {次回電源投入時刻| none}

指定したエージェントホストの次回電源投入時刻を指定します。このオプションは，m，r，またはfオプションと同時に指定できます。

次回電源投入時刻

次回の電源投入日時を「［月/日.］時:分」の形式で指定します。例えば，7月31日午後11時30分を指定する場合，「7/31.23:30」と指定します。

各引数は，次の範囲で指定します。

月（1〜12）

日（1〜31）

時（0〜23）

分（0〜59）

指定したエージェントホストがWindowsの場合，このコマンドを実行する日から，11か月後の月の最終日までの間で日時を指定できます。

指定したエージェントホストがUNIXの場合，このコマンドを実行する日の次月同日同時刻-1分まで指定できます。例えば，6月20日午前10時00分にこのコマンドを実行する場合，7月20日午前9時59分までの日時を指定できます。

月/日.を省略した場合，当日の日付を仮定します。そのため，現在時刻より前の時刻を指定した場合は，エラーになります。

none

エージェントホストで現在設定されている次回電源投入時刻を取り消します。

--

この指定のあとの文字列は，すべてホスト名として認識されます。ハイフンで始まるホスト名を指定する時に使用します。

（指定なし）

m，rまたはfオプションを指定し，-b，-s，-nオプションを指定しなかった場合，指定したエージェントホストの電源をオフにします。

-w

指定したエージェントホストの終了を待って※からjaompwagtコマンドを終了します。この引数を指定しなかった場合，エージェントホストの終了を待たないでjaompwagtコマンドを終了します。

このオプションは，コマンドを実行するマネージャーホストがWindowsで，m，r，またはfオプションを指定した場合だけ指定できます。マネージャーホストがUNIXの場合にコマンドを実行すると，エラーになります。

注※

エージェントホストのシャットダウンの開始まで待ちます。シャットダウンの完了までは待ちません。

待ち時間の最大は24時間です。24時間経過すると，メッセージ「KAVP11087-E 終了処理の完了を受信できませんでした」が統合トレースログに出力され，エラー終了します。

ホスト名

制御したいエージェントホストの名前を指定します。複数のホストを指定できます。省略した場合，エージェントホストとして設定されているすべてのホストを制御するとみなします。

注意事項

実行中のjaompwagtコマンドを強制終了しないでください。強制終了した場合，以降の電源制御に問題が発生する場合があります。

同じホストに対して，同時にコマンドを実行しないでください。

マネージャーホストがUNIXで，リモート電源連携停止処理抑止ファイルが設定してある場合，エージェントホストの監視終了，制限終了，強制終了，強制電源オフ，および強制再起動は実行できません。

電源オフ状態のエージェントホストに対してm，r，f，またはvオプションを指定した場合，エージェントホストの状態の調査に時間が掛かることがあります。結果が返るまでお待ちください。

このコマンドは複数同時に実行できません。ほかでこのコマンドが実行中の時に新たにコマンドを実行した場合は，先に実行したコマンドが終了してから，次のコマンドが実行されます。

クラスタシステムで，運用系の物理ホストをエージェントホストとして登録している場合，そのホストの電源は，jaompwagtコマンドで操作できません。

クラスタシステムの場合，このコマンドの実行中に系切り替えが発生すると，コマンドの処理は中断されます。系が切り替わったあと，状態を確認して，必要であれば，再度コマンドを実行してください。

マネージャーホストがUNIXで，JP1/Base Eventサービスが停止中にこのコマンドを実行した場合，JP1/Base Eventサービスが起動するまで待ちます。

このコマンドを実行する前に必ずJP1/Base Eventサービスを起動してください。

マネージャーホストがWindowsで，JP1/PW Manager Serviceサービスが停止中にこのコマンドを実行した場合，JP1/PW Manager Serviceサービスが起動するまで待ちます。

このコマンドを実行する前に必ずJP1/PW Manager Serviceサービスを起動してください。

ホスト名に自ホストを指定できません。自ホストに対する実行は，aompwconまたはjaomchangコマンドを使用してください。

クラスタシステムによっては，現在論理ホストが稼動していない側の系で論理ホスト上の電源制御マネージャー機能を使用した場合，制御が戻らないことがあります。

それを防止するため，論理ホスト上の電源制御マネージャー機能は，必ず，現在論理ホストが稼動している側の系で使用してください。

エージェントホストの電源制御装置の種別で，AMTまたはWake on LANを選択している場合は，-nオプションを指定してもエラーになりませんが，オプションは無視されます。

戻り値

jaompwagtコマンドの戻り値を次に示します。vオプションを指定した場合と指定しない場合とで，引数の意味が異なります。

vオプションを指定した場合

引数に複数のホストを指定し，それぞれ状態が異なる場合，いちばん大きい戻り値が返されます。一つでも異常終了したホストがある場合，10以上の戻り値が返されます。

0

すべてのホストが稼働中です。

1

監視終了処理中（計画終了処理中）のエージェントホストがあります。

2

制限終了処理中のエージェントホストがあります。

3

強制終了処理中のエージェントホストがあります。

4

停止中のエージェントホストがあります。

5

すべてのエージェントホストが停止しています。

6

状態不明のエージェントホストがあります。

10以上

エラーが発生しました。

vオプションを指定しない場合

0

コマンドが正常終了しました。

10以上

エラーが発生しました。

使用例

（例１）

エージェントホストagt01の電源をオンにします。

jaompwagt o agt01

（例２）

ホストagt01とagt02を強制終了したあと，再起動します。

jaompwagt f -b agt01 agt02

（例３）

すべてのエージェントホストの状態を表示します。

jaompwagt v

出力例

vオプションで出力されるエージェントホストの電源の運用状態と，スケジュール情報の例を次に示します。

各表示項目について次に説明します。

ホスト名

指定したエージェントホストの名前をWindowsの場合，先頭15バイトで，UNIXの場合，先頭14バイトで表示します。

状態（status）

ホストの状態を表します。状態（status）に表示される日本語または英語とその内容を次の表に示します。

表15‒4　状態（status）に表示される日本語または英語とその内容

日本語

英語

内容

稼働中

active

エージェントホストが稼働中であることを表す。

監視終了中

monitoring

エージェントホストがUNIXの場合，監視終了処理中であることを表す。エージェントホストがWindowsの場合，計画終了処理中であることを表す。

制限終了中

restrict

エージェントホストがUNIXの場合，制限終了処理中であることを表す。

終了中

termination

エージェントホストが強制終了処理中であることを表す。

停止

inactive

エージェントホストのJP1/Power Monitorサービスまたはデーモンが停止していることを表す。

状態不明

unknown

エージェントホストが状態不明であることを表す。

「停止」と表示されるのは，エージェントホストをスケジュールでまたはマネージャーホストから停止した場合だけです。JP1/Power Monitor以外の手段でエージェントホストを停止した場合，エージェントホストのJP1/Power Monitorが強制停止され，マネージャーに対して停止の報告ができません。そのため，「状態不明」と表示されます。この場合，次にエージェントホストから起動の報告がされるまで，「状態不明」と表示されます。

また，マネージャーホスト起動後，一度も状態を認識できないエージェントホストは，マネージャーホストがエージェントホストからの状態の報告を受け取るまで，「状態不明」と表示されます。

監視開始（monitor），制限開始（restrict），強制終了（forced），次回電源投入（next power-on）

エージェントホストに設定されている監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻，および次回電源投入時刻を表します。時刻を設定していない場合は，「*」が表示されます。エージェントホストがWindows の場合，「監視開始」には，計画終了開始時刻が表示されます。

jaompwgrp（UNIX限定）

形式

jaompwgrp

機能

jaompwgrpコマンドは，グループ化されたエージェントホストを起動・終了するコマンドです。このコマンドを実行するには，JP1/Power Monitorデーモンが起動していることが必要です。

このコマンドは，自動運転ユーザーコマンドの自動運転開始時コマンド，電源投入時刻到達時コマンド，および自動システム終了前コマンドとして構成定義ファイルに設定します。このコマンドをコマンドラインから実行した場合，エラーになります。

実行権限

−（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

注意事項

JP1/Power Monitorデーモンが起動していない場合にこのコマンドを実行すると，エラーになります。

このコマンドは，グループに登録されているすべてのエージェントホストに対する処理が終わるまで終了しません。

jaompwgrpコマンドを自動運転ユーザーコマンドとして設定する場合，構成定義ファイルのコマンド実行打ち切り時間（rc_cancel_timeパラメーター）を指定しないでください。

jaompwgrpコマンドのほかに，自動運転ユーザーコマンドを設定している場合は，自動運転ユーザーコマンドのスクリプトにjaompwgrpコマンドを追加してください。追加する場合，パラメーター変数「$1」を引数として指定してください。jaompwgrpコマンドを追加する例を次に示します。

/usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp $1

マネージャーホストの起動時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを手動または自動で起動すると，グループ化したエージェントホストは連動して起動します。

なお，グループ化したエージェントホストを起動する場合は，マネージャーホストから電源をオンにできる電源制御装置を，グループ化したエージェントホストに接続している必要があります。

マネージャーホストの終了時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合，マネージャーホストを監視終了すると，グループ化したエージェントホストが連動して終了します。

そのため，マネージャーホストの終了後の処理としてシャットダウン，電源オフまたは再起動する場合，グループ化したすべてのエージェントホストは連動して電源オフします。また，マネージャーホストの終了時および起動時にグループ化したエージェントホストを連動する設定をしている場合は，マネージャーホストを再起動すると，エージェントホストはマネージャーホストの終了に連動して電源オフしたあと，マネージャーホストの起動に連動して起動します。

マネージャーホストを再起動する，または終了してから起動するまでの間隔が短い場合は，グループ化したエージェントホストの起動を実行できないことがあります。原因としては，エージェントホストの終了に長時間要していることや接続している電源制御装置のシャットダウン猶予時間が長いことが考えられます。

このような環境でグループ化する場合は，マネージャーホストを再起動しないで，マネージャーホストが終了したあとで十分な時間（グループ化するすべてのエージェントホストがシャットダウン完了する時間や，電源制御装置に設定している猶予時間以上の時間）をとってから起動するように設定してください。なお，電源制御装置のシャットダウン猶予時間については，電源制御装置のマニュアルを参照するか，または電源制御装置側へお問い合わせください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

（例1）

マネージャーホストの起動時だけ，グループ化したエージェントホストを連動させたい場合，構成定義ファイルに次のように定義します。

aom_start_rc                /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp

（例2）

マネージャーホストの終了時だけ，グループ化したエージェントホストを連動させたい場合，構成定義ファイルに次のように定義します。

power_on_time_rc            /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp
system_terminate_rc         /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp

（例3）

マネージャーホストの起動・終了に連動してグループ化したエージェントホストを起動・終了させたい場合，構成定義ファイルに次のように定義します。

aom_start_rc                /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp
power_on_time_rc            /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp
system_terminate_rc         /usr/bin/jp1_aom/jaompwgrp

jaomrsdef（UNIX限定）

形式

jaomrsdef [-u]
          [-d  回復先ディレクトリ名］
          退避ファイル名

機能

jaomrsdefコマンドは，jaombkdefコマンドで退避したtar形式のファイルを回復するコマンドです。

このコマンドを使って，退避ファイルを回復する前に，jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止してください。回復処理が完了したあと，JP1/Power Monitorデーモンを起動すると，回復した定義情報が有効になります。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-u

回復先に同じ名前のファイルがあった場合，上書きします。回復先に同じ名前のファイルがある場合に，このオプションを省略してコマンドを実行すると，エラーメッセージが出力され，ファイルは回復されません。

-d 回復先ディレクトリ名

退避ファイルの回復先ディレクトリ名を指定します。-dオプションを省略した場合は，回復先ディレクトリにルートディレクトリ(/)が設定されます。

退避ファイル名

jaombkdefコマンドで退避したtar形式のファイル名を指定します。

注意事項

jaomrsdefコマンドでtarファイルを回復した場合，/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリから/etc/opt/jp1_aom/ディレクトリへのシンボリックリンクが失われます。これは，通常/etc/opt/jp1_aom下にあるstartupファイルおよび標準構成定義ファイルの実体が，ファイルの回復時に直接/usr/lib/jp1_aom/ディレクトリ下に作られるためです。ただし，これによるJP1/Power Monitorの動作への影響はありません。

戻り値

0（正常終了）

退避ファイルを回復しました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

jaombkdefコマンドで退避したファイル「/bkup/jp1pw/bkupfile」の内容を，同じ名前のファイルに上書きして回復します。

jaomrsdef -u /bkup/jp1pw/bkupfile

jaomshowi

形式

jaomshowi

機能

jaomshowiコマンドは，構成定義ファイル名，運転スケジュール定義ファイル名，次回のホストの起動・終了時刻など，現在，JP1/Power Monitorで運用しているホストの状態を標準出力ファイルに出力するコマンドです。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：

JP1PWパス¥bin

UNIXの場合：

/usr/bin/jp1_aom/

戻り値

0（正常終了）

ホストの状態が標準出力ファイルに出力されました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

現在，JP1/Power Monitorで運用しているホストの状態を標準出力ファイルに出力します。

jaomshowi

出力例

Windowsホストでjaomshowiコマンドを使用した場合の出力例を次に示します。

「自動運転の状態」には，「稼働中」または「停止」のどちらかが表示されます。

時刻が設定されていない場合，「なし」と表示されます。

「終了処理状態」には，「なし」，「計画終了処理中」，「強制終了処理中」，「shutdown処理中」のどれかが表示されます。

「シャットダウン後の処理」には，「停止する」「リブートする」「なし」のどれかが表示されます。

JP1/Power Monitorサービスが起動していない場合，「自動運転の状態」と「次回電源投入時刻」だけが表示されます。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で「なし」を設定した場合，「自動運転の状態」以外の項目は，すべて「なし」と表示されます。

UNIXホストでjaomshowiコマンドを使用した場合の出力例を次に示します。

ファイル名や時刻が設定されていない場合，「なし」と表示されます。

「構成定義ファイル2」は，日次構成定義ファイルが設定されている場合に表示されます。

JP1/Power Monitorデーモンが起動していない場合，「自動運転の状態」と「次回電源投入時刻」だけが表示されます。

「自動運転の状態」には，「稼働中」または「停止」のどちらかが表示されます。

「終了処理状態」には，「なし」，「監視終了処理中」，「制限終了処理中」，「強制終了処理中」，または「shutdown処理中」のどれかが表示されます。

「シャットダウン後の処理」には，「停止する」，「シングルユーザモードにする」，「リブートする」のどれかが表示されます。

jaomshows（UNIX限定）

形式

jaomshows［-n 日数］

機能

jaomshowsコマンドは，運転スケジュール定義ファイルに設定した内容を，コマンドの実行日から指定した日数の分だけ標準出力ファイルに出力するコマンドです。運転スケジュール定義ファイルに誤りがあった場合，標準エラー出力ファイルにエラー情報を出力します。JP1/Power Monitorデーモンの起動中に，jaomchangコマンドで，運転スケジュール定義ファイルの設定内容が変更された場合も，このコマンドの出力結果に反映されます。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-n 日数

コマンドの実行日から何日分の情報を出力するかを日数で指定します。

1から366（単位：日）までの数値で指定します。指定を省略すると，7が指定されたものとみなします。

注意事項

JP1/Power Monitorデーモンが起動していない場合，このコマンドは実行できません。

運転スケジュール定義ファイルに誤りがあった場合，標準出力ファイルには何も出力されません。この場合，jaomchecsコマンドを使って，運転スケジュール定義ファイルの誤りをチェックしてください。

戻り値

0（正常終了）

コマンドが正しく実行されました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

コマンド実行日から，実行日を含めて4日分の運転スケジュール定義ファイルの内容を，標準出力ファイルに出力します。

jaomshows -n 4

出力例

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例と，そのファイルの内容をjaomshowsコマンドで出力した結果を次に示します。

運転スケジュール定義ファイル「/usr/schedule.file」の設定例

次の出力結果の例は，2000年7月28日午前10時にjaomshowsコマンドを実行した出力結果です。この日はjaomchangコマンドで次のように運転時刻を変更したため，「現運転情報」の時刻が異なっています。

制限終了開始時刻

2000年7月28日午後7時30分→取り消し

強制終了開始時刻

2000年7月28日午後8時→2000年7月28日午後9時

次に，出力結果を示します。

jaomshows -n 4の出力結果

「現運転情報」には，現在の運転時刻情報が表示され，「運転スケジュール情報」には，コマンド実行日から指定日数分のスケジュール定義情報が表示されます。この例では，4日分の運転スケジュール定義ファイルの内容が表示されています。

運転スケジュール定義ファイルに日次構成定義ファイルの指定がない場合，「構成定義ファイル」は空欄になります。時刻の指定がない場合は，「*」が表示されます。

jaomstart（UNIX限定）

形式

jaomstart［-c 構成定義ファイル名］

機能

jaomstartコマンドは，JP1/Power Monitorデーモンを起動するコマンドです。JP1/Power Monitorデーモンを起動することで，構成定義ファイルに設定されている内容を有効にし，ホストを自動的に起動・終了できるようにします。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-c 構成定義ファイル名

構成定義ファイル名を指定します。構成定義ファイル名は255バイトまでの文字列で指定します。構成定義ファイル名を省略すると，標準構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/conf」を指定したものとみなします。

注意事項

構成定義ファイルにエラーがあると，JP1/Power Monitorのデーモンが，起動しないで，標準エラー出力ファイルにメッセージを出力します。

次の場合，ホストを自動的に起動・終了できません。

運転スケジュール定義ファイルを構成定義ファイルに定義していない

構成定義ファイルに定義した運転スケジュール定義ファイルがない

運転スケジュール定義ファイルにスケジュール情報を設定していない

運転スケジュール定義ファイルを修正したあとにこのコマンドを実行すると，修正した運転スケジュール定義ファイルの内容に従って，新たに時刻が設定されます。

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合，JP1/Power Monitorデーモンを手動で起動するには，次のコマンドを実行してください。

systemctl start jp1_pw.service

コマンドを実行したあと，jaomshowiコマンドで「自動運転の状態」を確認してください。

systemctlコマンドを使用せずに，jaomstartコマンドおよびjaomstopコマンドを直接実行してJP1/Power Monitorデーモンを起動したり停止したりすると，JP1/Power Monitorの自動停止が行われないことがあります。

jaomstartコマンドのオプション（構成定義ファイル）を指定する場合は，自動起動用シェルスクリプトファイル中のjaomstartコマンドに指定してください。

戻り値

0（正常終了）

JP1/Power Monitorデーモンが起動しました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

構成定義ファイルに「/usr/aom/conf」を指定して，JP1/Power Monitorデーモンを起動します。

jaomstart -c /usr/aom/conf

jaomstop（UNIX限定）

形式

jaomstop［-f］

機能

jaomstopコマンドは，JP1/Power Monitorデーモンを停止するコマンドです。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-f

jaomstopコマンドを実行してもJP1/Power Monitorデーモンが停止しない場合，JP1/Power Monitorデーモンを強制的に停止します。

注意事項

このコマンドを使ってJP1/Power Monitorデーモンを停止すると，次回電源投入時刻以外の設定は無効になります。

連携するプログラムに対する終了監視を行っている場合で，終了処理中にスケジュール情報の一時的な変更操作，またはJP1/Power Monitorの停止操作を実行した場合，実行の完了に時間が掛かることがあります。

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合，JP1/Power Monitorデーモンを手動で起動するには，次のコマンドを実行してください。

systemctl stop jp1_pw.service

コマンドを実行したあと，jaomshowiコマンドで「自動運転の状態」を確認してください。

systemctlコマンドを使用せずに，jaomstartコマンドおよびjaomstopコマンドを直接実行してJP1/Power Monitorデーモンを起動したり停止したりすると，JP1/Power Monitorの自動停止が行われないことがあります。

戻り値

0（正常終了）

JP1/Power Monitorデーモンが停止しました。

0以外

エラーが発生しました。

使用例

JP1/Power Monitorデーモンを停止します。

jaomstop

jp1pw_setup_cluster（UNIX限定）

形式

jp1pw_setup_cluster  -h 論理ホスト名
                    [-d 共有ディレクトリ名]
                    [-v]

機能

論理ホストで運用するJP1/Power Monitorの動作環境を設定します。このコマンドは，クラスタシステムでの環境設定で使用します。

環境設定は，実行系，待機系の順に設定します。

実行系の環境設定

実行系の環境設定の前に，JP1/Baseの物理ホスト環境および論理ホスト環境の設定を済ませておいてください。また，共有ディスクをマウントしておいてください。

実行系の環境設定では，-hオプションと-dオプションを指定します。

待機系の環境設定

待機系の環境設定の前に，実行系で設定した共通定義情報を待機系にコピーしておいてください。

待機系の環境設定では，-hオプションを指定します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

環境を設定する論理ホストのホスト名を指定します。JP1/Baseで設定した論理ホスト名を指定してください。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は複数指定できません。このオプションは，必ず指定してください。

論理ホスト名は，hostsファイルやネームサーバに設定し，TCP/IP通信ができるようにしてください。DNS運用の場合は，FQDN形式でないホスト名を指定します。例えば，「jp1v6.soft.hitachi.co.jp」の場合は，「jp1v6」を指定します。

-d 共有ディレクトリ名

系切り替え時に引き継ぐ情報を格納する，共有ディスク上のディレクトリを指定します。ディレクトリ名は，1〜165バイトまでの文字列で指定します。

このオプションは，実行系の環境設定時に指定します。待機系の環境設定時にはこのオプションを指定しません。このオプションを省略した場合は，待機系の環境設定とみなします。

このオプションを指定してコマンドを実行すると，共有ディレクトリ下に次のディレクトリを作成し，リモート電源連携機能の定義ファイルをコピーします。

ディレクトリ

格納するファイル種別

共有ディレクトリ名/jp1_aom/rpw/

リモート電源連携定義ファイル

共有ディレクトリ名/jp1_aom/sys/

システム情報ファイル

共有ディレクトリ名/jp1_aom/log/

ログファイル

-v

環境設定の進ちょく情報を表示します。

注意事項

このコマンドの実行前に，JP1/Power Monitorのすべてのデーモンを停止してください。また，物理ホストで動作するJP1プログラムを停止してください。

戻り値

0

正常終了

1

異常終了

使用例

次の条件で設定する例を説明します。

論理ホスト名：lnode0

共有ディスク：/shdsk/lnode0

実行系サーバで論理ホスト環境を設定する。

jp1pw_setup_cluster -h lnode0 -d /shdsk/lnode0

待機系サーバで論理ホスト環境を設定する。

jp1pw_setup_cluster -h lnode0

jpw_def_set

形式

jpw_def_set { -ey | -en }

機能

クラスタシステムでの論理ホスト名の取得方法を設定します。このコマンドは，論理ホスト指定オプションがあるコマンドの動作に影響を与えます。各コマンドの論理ホスト名指定オプション（通常は-h）を省略したときに，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を使用するかどうかを指定します。

JP1/Power Monitorのインストール直後は，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を使用しないように設定されています。これは，06-01以前のJP1/Power Monitorの動作と同じです。

実行権限

Windows：Administrators権限

UNIX：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：

JP1PWパス¥bin

UNIXの場合：

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-ey

論理ホスト上のJP1/AJS3からJP1/Power Monitorリモート電源連携ジョブを使用して同じ論理ホスト上のJP1/Power Monitorリモート電源連携サービスと連携したい場合に指定します。

また，環境変数JP1_HOSTNAMEに論理ホスト名を設定しておき，論理ホスト指定オプションを省略してコマンドを運用したい場合にも，このオプションを指定します。

このオプションが設定されている場合，論理ホスト指定オプションを省略してコマンドを実行すると，環境変数JP1_HOSTNAMEの値が論理ホスト名として使用されます。環境変数JP1_HOSTNAMEの値が取得できない場合は，物理ホスト上のJP1/Power Monitorリモート電源連携サービスに対する要求と判断され，処理が実行されます。

-en

JP1/Power Monitorが実行系の物理ホストで動作している場合に，JP1/AJS3からJP1/Power Monitorリモート電源連携ジョブを使用して，JP1/Power Monitorリモート電源連携サービスと連携したいときに指定します。

また，論理ホスト指定オプションを省略してコマンドを実行した場合に，物理ホスト上のJP1/Power Monitorリモート電源連携サービスで処理をしたいときにも，このオプションを指定します。

このオプションが設定されている場合，論理ホスト指定オプションを省略してコマンドを実行すると，物理ホストのリモート電源連携サービスに対する要求と判断され，処理が実行されます。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

1

システムエラーが発生しました。

11

パラメーターエラーです。

19

実行権限がありません。

jpw_killall.cluster（UNIX限定）

形式

jpw_killall.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムで動作するJP1/Power Monitorを強制的に終了するコマンドです。このコマンドはクラスタソフトに登録して使用します。

このコマンドは，クラスタシステムの系切り替え時にjpw_stop.clusterコマンドを実行してもJP1/Power Monitorが終了しない場合に使用します。正規の方法でJP1/Power Monitorが終了しない場合にだけ使用してください。

このコマンドでは論理ホスト名を，先頭の32バイトで判別します。そのため，論理ホスト名の先頭の32バイトまでが同じホストが複数ある場合，これらのホストをすべて強制終了します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitorを終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜32バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を仮定します。環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されていない場合は，エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

注意事項

このコマンドでは論理ホスト名を，先頭の32バイトで判別します（33バイト目以降は無視されます）。そのため，論理ホスト名の先頭の32バイトまでが同じホストが複数ある場合，これらのホストをすべて強制終了します。

戻り値

0

正常終了

0以外

異常終了

jpw_log.bat（Windows限定）

形式

jpw_log.bat [-h 論理ホスト名]
            [-b]
            [-o 出力先フォルダ名]

機能

JP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/Power Monitorの保守資料，OSのシステム情報，統合トレースログなどを採取します。

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用している場合は，論理ホストの資料採取も実行します。

このツールは，バッチファイルです。ユーザーによるカスタマイズはできません。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥tools

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用している場合，論理ホスト名を指定します。

-b

JP1/Baseの詳細情報を採取しないときに指定します。省略した場合は，JP1/Baseの詳細情報を採取します。出力先のディスク容量が足りない場合は，-bオプションを指定して資料採取ツールを実行してから，JP1/Baseの資料採取ツール（jbs_log.bat）を別途実行してJP1/Baseの詳細情報を採取してください。

-o 出力先フォルダ名

出力先フォルダ名はフルパスで指定してください。パスに空白を含む場合は，「""」で囲んで指定します。

「出力先フォルダ名¥jp1powermonitor」フォルダに出力します。出力先フォルダ名を省略した場合は，「%TEMP%¥jp1powermonitor」フォルダに出力します。「%TEMP%」に当てはまる情報は，コマンドプロンプトから次のコマンドを実行して確認してください。

echo %TEMP%

注意事項

論理ホストの資料を採取する場合は，共有ディスクを参照できる状態で資料採取ツールを実行してください。

採取した資料は，必要に応じて圧縮ツールを使用して圧縮してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

8

エラーが発生しました。

指定された論理ホスト名が存在しない

指定された論理ホストの共有フォルダがマウントされていない

出力先フォルダが作成できなかった

「出力先フォルダ名¥jp1powermonitor」フォルダを削除して続行してよいかの質問にユーザーがNOで答えた

使用例

採取する資料を「C:¥temp¥pwlog」に出力します。

jpw_log.bat -o C:¥temp¥pwlog

jpw_log.sh（UNIX限定）

形式

jpw_log.sh [-h 論理ホスト名]
           [-c 構成定義ファイル名]
           [-b]
           [-o 出力先ディレクトリ名]

機能

JP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに資料を採取するためのツールです。JP1/Power Monitorの保守資料，OSのシステム情報，統合トレースログなどを採取します。

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用している場合は，論理ホストの資料採取も実行します。

このツールは，シェルスクリプトです。ユーザーによるカスタマイズはできません。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用している場合，論理ホスト名を指定します。

-c 構成定義ファイル名

構成定義ファイル名はフルパスで指定してください。構成定義ファイル名を省略した場合は，次のファイル名が使用されます。

JP1/Power Monitorデーモンが起動している場合

jaomshowiコマンドで表示される構成定義ファイル名

JP1/Power Monitorデーモンが停止している場合

/usr/lib/jp1_aom/conf

-b

JP1/Baseの詳細情報を採取しないときに指定します。省略した場合は，JP1/Baseの詳細情報を採取します。出力先のディスク容量が足りない場合は，-bオプションを指定して資料採取ツールを実行してから，JP1/Baseの資料採取ツール（jbs_log.sh）を別途実行してJP1/Baseの詳細情報を採取してください。

-o 出力先ディレクトリ名

出力先ディレクトリ名は空白文字を含まないフルパスで指定してください。

「出力先ディレクトリ名/YYMMDDhhmmss」ディレクトリ※に出力します。出力先ディレクトリ名を省略した場合は，「/usr/lib/jp1_aom/trouble/YYMMDDhhmmss」ディレクトリ※に出力します。

注※

YYMMDDhhmmssは情報採取の日時を表します。

YY：西暦の下2けた

MM：月

DD：日

hh：24時間制の時

mm：分

ss：秒

注意事項

論理ホストの資料を採取する場合は，共有ディスクを参照できる状態で資料採取ツールを実行してください。

構成定義ファイル名は，実際に使用している構成定義ファイルを指定してください。

採取した資料は，必要に応じて圧縮ツールを使用して圧縮してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

8

エラーが発生しました。

指定された論理ホスト名が存在しない

指定された論理ホストの共有ディレクトリがマウントされていない

指定された構成定義ファイルが存在しない

指定された出力先ディレクトリが存在しない

使用例

構成定義ファイル名のフルパスを「/home/user1/conf」，採取する資料を「/home/user1/pwlog」に出力します。

/usr/lib/jp1_aom/jpw_log.sh -c /home/user1/conf -o /home/user1/pwlog

jpw_rpw_status

形式

jpw_rpw_status [-h 論理ホスト名]

機能

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを運用している場合に，論理ホスト上のリモート電源連携マネージャーサービス（またはデーモン）の起動状態を確認します。

このコマンドは，各クラスタソフトが管理している論理ホスト上のJP1/Power Monitorの稼働状況を監視するために，クラスタソフトに登録して使用します。

実行権限

なし

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：

JP1PWパス¥bin

UNIXの場合：

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-h 論理ホスト名

リモート電源連携マネージャーの起動状態を確認したい論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，Windowsの場合1〜196バイト，UNIXの場合1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値または物理ホスト名を仮定します。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0

リモート電源連携マネージャー機能が起動中です。

1

エラーが発生しました。

2

メモリー不足エラーが発生しました。

4

リモート電源連携マネージャー機能が起動処理中または停止処理中です。（Windowsの場合）

8

リモート電源連携マネージャー機能が停止中です。

11

パラメーターエラーが発生しました。

19

実行権限がありません。（Windowsの場合）

jpw_set_upsparm

形式

形式1（設定時）

jpw_set_upsparm -i IPアドレス
                -c コミュニティ名

形式2（設定確認時）

jpw_set_upsparm -v

形式3（設定削除時）

jpw_set_upsparm -d

機能

電源制御装置を使用して自ホストの電源制御を行う場合に，電源制御装置の情報を設定します。

また，設定済みの内容を出力，または削除します。

実行権限

Windows：Administrators権限

UNIX：スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

Windowsの場合：

JP1PWパス¥bin

UNIXの場合：

/usr/bin/jp1_aom/

引数

-i IPアドレス

SNMPカードのIP アドレスを指定します。

IPアドレスの形式はマニュアル「付録G.10　IPv4アドレスおよびIPv6アドレスについて」を参照してください。

-c コミュニティ名

SNMPカードのコミュニティ名を指定します。

コミュニティ名は8バイト以内の文字列で指定します。文字数以外のコミュニティ名の制限はSNMPカードのマニュアルなどで確認してください。

-v

設定済みの内容を出力します。

-d

設定済みの内容を削除します。

注意事項

このコマンドで電源制御装置の情報を設定すると，すぐに設定が有効になります。

電源制御装置の情報を設定済みの場合に，再度このコマンドで電源制御装置の情報を設定すると，設定内容が上書きされます。

このコマンドは，次の状態では実行しないでください。

Windowsの場合

・ホストの計画終了中または強制終了中

・［環境設定］ダイアログボックスを開いているとき

UNIXの場合

・ホストの監視終了中，制限終了中，または強制終了中

戻り値

0（正常終了）

コマンドが正常終了しました。

4

入出力エラーが発生しました。

5

引数に誤りがあります。

9

コマンドの実行権限がありません。

99

システムエラーが発生しました。

使用例

IPアドレス「111.111.111.111」，コミュニティ名「private」を設定する場合

jpw_set_upsparm -i 111.111.111.111 -c private

使用例

-vオプションで設定済みの内容を出力した場合の出力例を次に示します。

IPアドレス                   111.111.111.111
コミュニティ名                private

jpw_start.cluster（UNIX限定）

形式

jpw_start.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを起動するコマンドです。このコマンドはクラスタソフトに登録して使用します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitorを起動する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を仮定します。環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されていない場合は，エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0

正常終了

1

異常終了

jpw_stop.cluster（UNIX限定）

形式

jpw_stop.cluster [論理ホスト名]

機能

クラスタシステムでJP1/Power Monitorを終了するコマンドです。このコマンドはクラスタソフトに登録して使用します。

実行権限

スーパーユーザー権限

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

引数

論理ホスト名

JP1/Power Monitorを終了する論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜255バイトの文字列で指定します。論理ホスト名は，複数指定できません。

このオプションを省略した場合は，jpw_def_setコマンドでの設定によって，環境変数JP1_HOSTNAMEの値を仮定します。環境変数JP1_HOSTNAMEが指定されていない場合は，エラーになります。jpw_def_setコマンドでの設定の詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_def_set」を参照してください。

戻り値

0

正常終了

1

異常終了

jpwcalexp（Windows限定）

形式

jpwcalexp  [-a]
           [-u]
           [-m | -y]
           -f  運転スケジュール定義ファイル名

機能

jpwcalexpコマンドは，WindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーを運転スケジュール定義ファイルにエクスポートするコマンドです。エクスポートされた運転スケジュール定義ファイルは，WindowsホストとUNIXホストのどちらでも使用できます。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

-a

エクスポート先の運転スケジュール定義ファイルの先頭行に，タイトル行を出力する場合に指定します。出力するタイトルを次に示します。

#△₁月/日△₁曜日△₄オン△₂監視△₂制限△₂強制

このオプションを省略すると，タイトル行は出力されません。

-u

エクスポート先に同じ名前のファイルがある場合，上書きするときに指定します。このオプションを省略すると，エクスポート先に同じ名前のファイルがある場合，エラーになり，運転スケジュール定義ファイルは生成されません。

-m | -y

運転スケジュール定義ファイルのフォーマットを指定します。このオプションを省略すると，月単位のフォーマットで出力します。

-m

運転スケジュール定義ファイルを，月単位のフォーマットで出力します。

-y

運転スケジュール定義ファイルを，年単位のフォーマットで出力します。

-f 運転スケジュール定義ファイル

生成する運転スケジュール定義ファイル名をフルパスで指定します。運転スケジュール定義ファイル名は，255文字以内で指定してください。ファイル名だけを指定した場合は，コマンドを実行したカレントパスにファイルを生成します。この引数は省略できません。

注意事項

このコマンドは，次の状態では実行しないでください。

Windowsホストの計画終了中または強制終了中

Windowsホストで［環境設定］ダイアログボックスを開いているとき

WindowsホストのGUIで，カレンダー情報を設定したり参照したりしているとき

エクスポートした運転スケジュール定義ファイルをUNIXホストで使用する場合，改行コードをUNIX用に変換してください。

Windowsホスト←→UNIXホスト間で運転スケジュール定義ファイルをFTPコマンドで転送する場合，転送モードにアスキーモードを指定してください。

エクスポートした運転スケジュール定義ファイルをUNIXホスト上で使用する場合は，「年」パラメーターの値が1970〜2036の範囲内であることが必要です。

戻り値

0（正常終了）※

正常にエクスポートしました。

1

計画・強制終了中です。

2

メモリーが不足しています。

3

ディスク領域が不足しています。

4

カレンダー情報が設定されていません。

入出力エラーが発生しました。

5

引数に誤りがあります。

6

ファイルが使用されています。

7

同一名称の退避したファイルがあります。

9

アクセスが拒否されました。

10

スケジュール機能が動作中です。

11

コマンドの実行権限がありません。

99

システムエラーが発生しました。

注※

ワーニングは戻り値0となります。

使用例

次の条件で，Windowsホストのカレンダー情報を運転スケジュール定義ファイル（c:¥Pwsample¥pwcal）にエクスポートします。

エクスポートする運転スケジュール定義ファイルがすでにある場合は，上書きします。

運転スケジュール定義ファイルの先頭行に，タイトル行を出力します。

jpwcalexp -a -u -m -f c:¥Pwsample¥pwcal

jpwcalimp（Windows限定）

形式

jpwcalimp  -f  運転スケジュール定義ファイル名

機能

jpwcalimpコマンドは，エディターで編集した運転スケジュール定義ファイル，またはUNIXホストの運転スケジュール定義ファイルをWindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーにインポートするコマンドです。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

-f 運転スケジュール定義ファイル

Windowsホストにインポートする運転スケジュール定義ファイル名をフルパスで指定します。運転スケジュール定義ファイル名は，255文字以内で指定してください。ファイル名だけを指定した場合は，コマンドを実行したカレントパスのファイルをインポートします。この引数は省略できません。

注意事項

このコマンドは，次の状態では実行しないでください。

Windowsホストの計画終了中または強制終了中

Windowsホストで［環境設定］ダイアログボックスを開いているとき

WindowsホストのGUIで，カレンダー情報を設定したり参照したりしているとき

UNIXホストで使用している運転スケジュール定義ファイルをインポートする場合，インポート前に，次のように運転スケジュール定義ファイルを編集してください。

改行コードをWindows用に変換する。

翌日の時刻設定とみなされる時刻設定（次回電源投入時刻 >= 終了開始時刻）を実際に動作させたい日に時刻設定する。

Windows←→UNIX間で運転スケジュール定義ファイルをFTPコマンドで転送する場合，転送モードにアスキーモードを指定してください。

JP1/Power Monitorは文字コード「Unicode」には対応していません。このため，運転スケジュール定義ファイルを保存する場合には，文字コードを「ANSI」（シフトJIS）にして保存してください。

戻り値

0（正常終了）※

正常にインポートしました。

1

計画・強制終了中です。

2

メモリーが不足しています。

3

ディスク領域が不足しています。

4

入出力エラーが発生しました。

5

引数に誤りがあります。

6

ファイルがみつかりません。

7

ファイルが使用されています。

8

アクセスが拒否されました。

9

コマンドの実行権限がありません。

10

スケジュール機能が動作中です。

11

指定されたファイルの内容に誤りがあります。

99

システムエラーが発生しました。

注※

ワーニングは戻り値0となります。

使用例

運転スケジュール定義ファイル（c:¥Pw¥pwcal）をWindowsホストのJP1/Power Monitorカレンダーにインポートします。

jpwcalimp -f c:¥Pw¥pwcal

jpwconfigset（Windows限定）

形式

jpwconfigset ［-h 論理ホスト名］

機能

jpwconfigsetコマンドは，クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携して，JP1/AJS3でホストの電源を制御する場合に必要な環境を設定します。

JP1/AJS3と連携するJP1/Power MonitorがJP1/AJS3と同じ論理ホスト上で動作している場合でも，物理ホスト上で動作している場合でも，このコマンドの実行が必要です。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

-h 論理ホスト名

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合，論理ホスト名を指定します。論理ホスト名は，1〜196バイトの文字列で指定します。このオプションを省略した場合，物理ホスト名を指定したとみなします。

注意事項

-h以外のオプションを指定してコマンドを実行すると，エラーになります。

-hオプションを指定する場合，論理ホスト名を省略してコマンドを実行するとエラーになります。

このコマンドを実行すると，共通定義情報が変更されます。論理ホスト名を指定してこのコマンドを実行した場合は，実行系と待機系で共通定義情報を一致させてください。共通定義情報を一致させる手順については，「7.3.6　共通定義情報を変更したときの作業」を参照してください。

JP1/AJS3がインストールされていない状態でコマンドを実行するとエラーになります。JP1/AJS3をインストールした後に，コマンドを実行してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

0以外

エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。

使用例

論理ホストHOST2を設定します。

jpwconfigset -h HOST2

jpwenvset（Windows限定）

形式

jpwenvset    {-u使用プログラム名|-p{n|s}|-g{n|s}|-d{n|s}|
               -j{n|w|d|s{△₁"ホスト01△₁ホスト02..."}}
             または -j{n|w|d|s{△₁--△₁ホスト01△₁ホスト02...}}|
               -a{n|d|s{△₁"ホスト01△₁ホスト02..."}}
             または -a{n|d|s{△₁--△₁ホスト01△₁ホスト02...}}}

機能

jpwenvsetコマンドは，電源制御装置を制御するプログラム名，およびホストを計画終了する場合のオプションを設定するコマンドです。また，グループ化したエージェントホストをマネージャーホストと連動して終了させる場合にも実行します。

このコマンドでJP1/Power Monitorの環境設定をしたあとは，ホストを再起動してください。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

-u使用プログラム名

ホストを起動・終了するために使うプログラム名を指定します。次のプログラム名を指定できます。

なし

使用プログラム名に「なし」を設定すると，スケジュール情報で電源オン・オフを設定しても，設定は無効になります。

"SYSTEM△₁MANAGER"

System Managerを使う場合に指定します。

"PowerChute△₁plus"

PowerChute Business Editionを使う場合に指定します。

"PowerChute△₁Network"

PowerChute Network Shutdownを使う場合に指定します。事前にjpw_set_upsparmコマンドで無停電電源装置の情報を設定しておいてください。jpw_set_upsparmコマンドで無停電電源装置の情報が設定されていない場合は，「KAVP12302-E 指定された使用プログラム名に誤りがありました」メッセージを出力し，エラーになります。

（そのほかの電源制御装置名）

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した電源制御装置名を指定できます。［電源制御装置の設定］ダイアログボックスについては，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」を参照してください。

これら以外の使用プログラム名を指定した場合，エラーになります。

SYSTEM MANAGER，PowerChute plus，PowerChute Networkを指定する場合は，必ず"　"で囲んで指定してください。また，大文字と小文字を区別するので，表記してあるとおりに指定してください。"　"で囲んで指定しなかった場合や，表記してあるとおりに指定しなかった場合は，エラーになります。引数を指定する場合は，-uとの間に空白文字を指定しないでください。

-j

JP1/AJS3と連携している場合，JP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）を監視するかどうかを指定します。JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Managerが組み込まれている場合，ジョブネットおよびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。また，JP1/Power MonitorのホストにJP1/AJS3 - Agentが組み込まれている場合，ジョブおよびJP1/AJS3の終了を待ってからホストを終了します。クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合には，引数sを指定します。

次の引数以外を指定した場合，エラーになります。また，引数を指定する場合，-jとの間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

JP1/AJS3と連携しない場合に選択します。

w

実行中のジョブ（ジョブネット）およびJP1/AJS3が終了してからホストをシャットダウンします。JP1/AJS3（クラスタシステムで利用している場合を除く）と連携する場合，必ず選択してください。JP1/AJS3をクラスタシステムで運用している場合は，引数sを指定します。

s{△₁"ホスト01△₁ホスト02..."}または{△₁--△₁ホスト01△₁ホスト02...}

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携している場合に，論理ホストを指定します。この引数を指定すると，設定した論理ホストで実行しているジョブ（ジョブネット），および物理ホストで実行しているジョブ（ジョブネット）がすべて終了するのを待って，ホストをシャットダウンします。

指定する論理ホスト名は，"　"で囲んで指定するか，「--」のあとに指定します。「--」は，ハイフンで始まるホスト名を指定する場合に使用します。複数の論理ホスト名を指定する場合は，論理ホスト名の間にスペースを指定します。

d

すでに設定されている論理ホスト名をすべて削除します。

-p

ホストを計画終了するとき，プリンタの出力を待ってホストをシャットダウンするかどうかを指定します。次の引数以外を指定した場合，エラーになります。また，引数を指定する場合，-pとの間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

プリンタ出力が終了していないジョブがあっても，そのジョブを無視してホストをシャットダウンします。

s

すべてのジョブを出力してからホストをシャットダウンします。

-g

自ホストがマネージャーホストであり，エージェントホストをグループ化している場合，グループ内のホストをすべて停止させるかさせないかを指定します。連動ホストの停止については，「9.3　エージェントホストをグループ化する」を参照してください。次の引数以外を指定した場合，エラーになります。また，引数を指定する場合，-gとの間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

グループ内のエージェントホストを終了しないで，自ホストだけ終了します。

マネージャーホストの起動時だけ，グループ化したエージェントホストを連動させたい場合も，nを指定してください。

s

グループ内のエージェントホストがすべて終了してから，自ホストを終了します。

-a

他ホストが終了するのを待って，自ホストをシャットダウンするかどうかを設定します。次の引数以外を指定した場合，エラーになります。また，引数を指定する場合，-aとの間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

終了していないホストがあっても，そのホストを無視して自ホストをシャットダウンします。

s{△₁"ホスト01△₁ホスト02..."}または{△₁--△₁ホスト01△₁ホスト02...}

終了を待つ他ホスト名を指定します。この引数を指定した場合，指定したすべての他ホストが終了してからシャットダウンします。

監視できるホストは，TCP/IPで接続できるホストです。監視できるホストとのネットワーク性能は，10秒以内のレスポンスが必要です。それを超えた場合，監視しているホストは，停止中であると判断します。ホスト間の速度については，pingコマンドで確認してください。

他ホストの終了を監視する場合は，監視に掛かる時間を短縮するために，監視するホスト名およびIPアドレスをhostsファイルに登録しておくことをお勧めします。

指定する他ホスト名は，"　"で囲んで指定するか，「--」のあとに指定します。「--」は，ハイフンで始まるホスト名を指定する場合に使用します。複数の他ホスト名を指定する場合は，スペースをホスト名の間に指定します。

d

すでに設定した他ホスト名をすべて削除します。引数nを指定した場合と同じ動作をします。

-d

JP1/AJS3 - Managerと連携している場合に，JP1/AJS3の終了方法を設定します。デフォルトはnです。

このオプションは，実行中のジョブ（ジョブネット）の終了を待ってから終了する設定になっている場合に有効です。実行中のジョブ（ジョブネット）の終了を待つ設定については，このコマンドの-jオプションの説明，または「12.2.2　［環境設定］ダイアログボックス」を参照してください。

JP1/AJS3 - Agentと連携している場合は，このオプションは設定不要です。

次の引数以外を指定した場合，エラーになります。また，引数を指定する場合，-dとの間に空白文字を指定するとエラーになります。

n

JP1/AJS3 - Managerと連携している場合は，シャットダウン処理を開始した時に実行中だったジョブネットがすべて終了したあと，JP1/AJS3のスケジューラーサービスを終了します（ジョブネット制限）。

s

JP1/AJS3 - Managerと連携している場合は，シャットダウン処理を開始した日に実行が予定されているジョブネットの実行がすべて終了したあと，JP1/AJS3のスケジューラーサービスを終了します（スケジュール制限）。

注意事項

ホストの計画終了中または強制終了中に，このコマンドを実行しないでください。

引数を指定しないでこのコマンドを実行した場合，エラーになります。

同じ引数を重複して指定した場合，エラーになります。

環境設定を何もしていない状態（デフォルト状態）で，-dsオプションを指定してコマンドを実行するとエラーになります。

引数エラーが発生した場合にエラー要因の判別を容易にするため，引数は一つずつ指定してコマンドを実行してください。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

11

パラメーターエラーです。

12

レジストリーの読み込みに失敗しました。

13

レジストリーへの書き込みに失敗しました。

19

コマンドの実行権限がありません。

20

使用プログラム名に誤りがあります。

補足事項

-aまたはjオプションで引数sを指定する場合，次の点に注意してください。

ハイフンで始まるホスト名を指定する場合，「--」のあとに指定してください。

「--」のあとは，すべてホスト名と認識するので，ほかの引数を指定できません。

ホスト名を指定しなかった場合，または同じホスト名を重複して指定した場合は，エラーになります。

使用例

次の条件でJP1/Power Monitorの環境設定をします。

プログラム名にPowerChute plusを指定する。

実行中のジョブ（ジョブネット）が終了してからホストをシャットダウンする。

プリンタ出力が終了していないファイルがあっても，そのファイルを無視してホストをシャットダウンする。

グループ内のエージェントホストがすべて終了してから，自ホストを終了する。

終了していないホストがあっても，そのホストを無視して自ホストをシャットダウンする。

jpwenvset.exe -u"PowerChute plus" -jw -pn -gs -an

jpwshutdown（Windows限定）

形式

jpwshutdown [ -r | -o ]
            [ -f | -w△₁待ち時間 ]

機能

jpwshutdownコマンドは，電源制御装置を使わないで，ホストをシャットダウンまたは再起動するコマンドです。電源制御装置を使わないでホストを運用したい場合に，このコマンドを設定したバッチファイルを作成し，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］に設定します。

［自ホスト電源制御コマンド］に設定されたjpwshutdownコマンドは，電源オフ実行時に実行されます。

注意事項

このコマンドをコマンドラインから実行しないでください。実行した場合，サービスの停止を待たずにホストを終了してしまいます。［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］としてだけ設定してください。

実行権限

Administrators権限（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

-rまたは-R

ホストを再起動します。このオプションを指定しない場合，ホストをシャットダウンします。

-oまたは-O

互換性のために残してありますが，このオプションの指定有無によって動作は変わりません。

このオプションの指定に関係なく，シャットダウンしたあとにホストの電源がオフになるかスタンバイ状態になるかは，Windows設定の「グループポリシーの設定」にある「Windowsシステムのシャットダウンのときに電源を切らない」の項目の設定に依存して動作します。設定方法の詳細については，Windowsのヘルプを参照するか，またはMicrosoft社へお問い合わせください。

-fまたは-F

ホストで実行中のプロセスの終了を待たないで，ホストをシャットダウンします。このオプションを指定しない場合，プロセスの終了を待ってから，ホストをシャットダウンします。

-w△₁待ち時間または-W△₁待ち時間

プロセスの終了を待つ時間を設定します。待ち時間は，1から99,999（単位：秒）までの数値で指定します。このオプションを指定する場合，待ち時間を必ず指定してください。待ち時間が指定されていない場合はエラーになります。オプション-fおよびオプション-wを指定しない場合，待ち時間に300を指定したものとみなします。

注意事項

このコマンドを［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］に直接設定する場合，ホストのスケジュールに次回電源投入時刻を設定しないでください。

引数を省略した場合，ホストで実行中のプロセスの終了を待ってホストをシャットダウンまたは電源をオフします。

オプション-rまたはオプション-Rと，オプション-oまたはオプション-Oを同時に指定できません。

オプション-fまたはオプション-Fと，オプション-wまたはオプション-Wを同時に指定できません。

アプリケーションの稼働中に，このコマンドを実行すると，稼働中のプロセス停止に伴う確認ダイアログが表示され，シャットダウン処理が中断される場合があります。

このような場合は，オプション-fを指定してください。

JP1/Power Monitorは文字コード「Unicode」には対応していません。このため，jpwshutdownコマンドを記述したバッチファイルを保存する場合には，文字コードを「ANSI」（シフトJIS）にして保存してください。

戻り値

なし

使用例

（例1）

電源制御装置を接続していない自ホストをスケジュールで再起動するための設定をします。手順を次に示します。

jpwshutdownコマンドを記述したバッチファイルを作成する。

バッチファイルには，次のように記述します。

"C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥jpwshutdown.exe" -f -r

バッチファイルは次のファイル名で保存します。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥reboot.bat

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

任意の［定義設定位置］を指定する。

［制御装置種別］に任意の名称を入力する。

［自ホスト電源制御コマンド］に次のように入力する。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥reboot.bat

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［使用プログラム名］に［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した名称を指定する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスまたは［年間カレンダー設定］ダイアログボックスで，スケジュールを設定したい日付または曜日を選択する。

選択した日付または曜日の［時刻設定］ダイアログボックスの［電源オフ：計画終了］または［電源オフ：強制終了］でホストを終了する時刻を設定する。

これで，設定した時間に自ホストが再起動されます。

（例2）

電源制御装置を使わない場合，または電源制御装置があっても電源オンのままで自ホストを再起動するための設定をします。手順を次に示します。

jpwshutdownコマンドを記述したバッチファイルを作成する。

バッチファイルには，次のように記述します。

"C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥jpwshutdown.exe" -f

バッチファイルは次のファイル名で保存します。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥reboot.bat

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

任意の［定義設定位置］を指定する。

［制御装置種別］に任意の名称を入力する。

［自ホスト電源制御コマンド］に次のように入力する。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥reboot.bat

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［使用プログラム名］に［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した名称を指定する。

次のコマンドを実行する。

aompwcon /r

これで，自ホストが再起動します。

（例3）

リモート電源運用をしていて，エージェントホストがBlade Symphony上のブレードの場合の設定をします。手順を次に示します。

jpwshutdownコマンドを記述したバッチファイルを作成し，保存する。

バッチファイルには，次のように記述します。

"C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥jpwshutdown.exe" -f -o

バッチファイルは次のファイル名で保存します。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor¥bin¥blshut.bat

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［電源制御装置の設定］を選択する。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［定義設定位置］および［制御装置種別］を設定する。

設定内容は任意です。

［自ホスト電源制御コマンド］に，手順1で作成したバッチファイルのパスを指定する。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］−［JP1_Power Monitor］−［環境設定］を選択する。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［使用プログラム名］に［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に入力した名称を指定する。

jpwupskindset（Windows限定）

形式

jpwupskindset

jpwupskindset  識別子△₁E

jpwupskindset  識別子[ N=制御装置種別名] [ L=自ホスト電源制御コマンド]
               [ R=他ホスト電源制御コマンド] [ T=実行制限時間]

jpwupskindset  N=制御装置種別名 [ L=自ホスト電源制御コマンド]
               [ R=他ホスト電源制御コマンド] [ T=実行制限時間]

機能

jpwupskindsetコマンドは，JP1/Power Monitorで電源制御装置を使用してホストの起動・終了をする場合に，電源制御装置の種別，電源制御装置を制御するコマンド，および制御する際の実行制限時間を設定します。

なお，N=，L=，R=，T=オプションの指定順序に制限はありません。

実行権限

Administrators権限

格納先ディレクトリ

JP1PWパス¥bin

引数

（引数なし）

引数を何も指定しないでこのコマンドを実行した場合，制御コマンドの現在の設定状況が表示されます。

識別子

定義情報の設定位置を示す識別子を指定します。「COMMON01」から「COMMON05」までの値が指定できます。これ以外の名称を指定した場合，エラーになります。

E

指定した識別子に設定されている情報を削除します。実行制限時間は，初期値の「300」が設定されます。

N=制御装置種別名

制御装置を表す名称を，8バイト以内の任意の英数字で設定します。L=オプションを同時に指定した場合，ここで設定した名称が［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に表示されます。

定義の設定位置（識別子）が異なっていても，同じ名称は設定できません。また，次に示す文字列は設定できません。

「なし」，「SYSTEM MANAGER」，「PowerChute plus」，「SVP」，「APC」，「AMT」，「WOL」，「PowerChute Network」

L=自ホスト電源制御コマンド

ホストの電源を制御するコマンドをフルパス名で指定します。自ホストの電源を制御する場合や，他ホストの電源を制御する場合のエージェント側で指定します。コマンド名は，255バイト以内で指定してください。指定内容の詳細については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」の［自ホスト電源制御コマンド］の説明を参照してください。

R=他ホスト電源制御コマンド

エージェントホストの電源制御装置を制御するコマンドをフルパス名で指定します。このオプションは，マネージャーホストで指定します。コマンド名は，255バイト以内で指定してください。指定内容の詳細については，「12.2.1　［電源制御装置の設定］ダイアログボックス」の［自ホスト電源制御コマンド］の説明を参照してください。

T=実行制限時間

他ホスト電源制御コマンドを実行するときの制限時間を1から999（単位：秒）までの数値で指定します。デフォルトは300です。ここで指定した時間内に処理が完了しなかった場合，処理はキャンセルされます。なお，数値以外の値，および0は指定できません。

注意事項

ホストの計画終了中または強制終了中に，このコマンドを実行しないでください。

オプションは大文字で指定してください。小文字で指定した場合，エラーになります。

同じ引数を重複して指定した場合，エラーになります。

戻り値

0

コマンドが正常終了しました。

1

エラーが発生しました。エラーの内容に応じてメッセージを出力します。

19

コマンドの実行権限がありません。

使用例

次の条件で電源制御装置の設定をします。

情報の設定位置は「COMMON01」を指定する。

制御装置種別名は「HITACHI」を指定する。

自ホスト電源制御コマンドは，下記のコマンドを指定する。

C:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin¥aompw_hi.exe

jpwupskindset.exe COMMON01 N=HITACHI L="C:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥bin¥aompw_hi.exe"

pwajs2stp_grp（UNIX限定）

形式

pwajs2stp_grp

機能

JP1/AJS3マネージャーホストでJP1/Power Monitorを運用している場合に，JP1/Power Monitorの監視終了開始前にJP1/AJS3マネージャーを計画終了させてから，グループ化したエージェントホストを終了させたい場合に使用します。デフォルトでは，このコマンドを実行した場合，JP1/AJS3は，その日に実行が予定されているジョブネットの終了を待って終了します。

pwajs2stp_grpコマンドは，自動システム終了前コマンドに登録して実行します。これ以外の方法で実行した場合の動作は保証しません。

このコマンドは，サンプルファイルとして提供されています。サンプルファイルをコピーし，必要に応じてカスタマイズして使用します。このコマンドの設定方法の詳細については，「11.3.2　JP1/AJS3と連携する場合」を参照してください。

実行権限

なし（コマンドラインからは実行できません）

格納先ディレクトリ

/usr/lib/jp1_aom/

注意事項

pwajs2stp_grpコマンドを，自動システム終了前コマンド以外の方法で実行した場合の動作は保証しません。

pwajs2stp_grpコマンド内のJP1/AJS3終了処理でエラーが発生した場合（戻り値が8の場合），エージェントホストは終了しません。また，マネージャーホストの監視終了もしません。エラーが発生した場合，/usr/lib/jp1_aom/log/pwajsstp_grp.logファイルにエラーコードが出力されます。jaomajs2statusコマンド，およびjaomajs2stopコマンドの戻り値を参照し，要因を取り除いてください。

pwajs2stp_grpコマンドは，JP1/Power Monitor構成定義情報の「ジョブネット実行抑止」の設定には，影響されません。「ジョブネット実行抑止」を「しない」設定の場合でも，JP1/AJS3を計画終了します。

16　JP1イベント

この章では，JP1イベントについて説明します。JP1イベントとは，デーモンの起動や終了など，JP1/Power Monitorで発生した特定の事象のうち，JP1/Baseに通知されるイベントのことです。これらのイベントは，JP1/Baseを経由して，マネージャーホストとエージェントホストの間の通信などに使われます。

16.1　JP1イベント一覧

JP1イベントは，各コマンドを起動するユーザーの環境変数LANGに基づいた言語で出力されます。

00002000から00002011，および00002033のイベントは，UNIXだけのイベントです。

JP1/Power MonitorがJP1/Baseに通知するJP1イベント一覧を次の表に示します。

表16‒1　JP1イベント一覧

イベントIDの基本コード

イベント名称

イベント発行契機

イベント発行元ユーザーID・グループID

メッセージID

00002000

JP1/Power Monitorの開始イベント

JP1/Power Monitorデーモン起動時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0400-I

00002001

JP1/Power Monitorの終了イベント

JP1/Power Monitorデーモン終了時

jaomstopコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0450-I

00002002

JP1/Power Monitor構成定義変更イベント

JP1/Power Monitor

の構成定義ファイル変更時

jaomchangコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0438-I

00002003

監視終了開始時刻到達イベント

監視終了開始時刻到達時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0156-I

00002004

制限終了開始時刻到達イベント

制限終了開始時刻到達時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0157-I

00002005

終了条件成立イベント

終了条件成立時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0183-I

00002006

強制終了開始時刻到達イベント

強制終了開始時刻到達時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0158-I

00002007

電源投入時刻到達イベント

電源投入時刻到達時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0159-I

00002011

運転スケジュール異常終了イベント

JP1/Power Monitorデーモン異常終了時

jaomstartコマンドを実行したユーザーID・グループID

KAVP0067-E

00002030

リモート電源連携エージェントイベント

エージェントホストの開始時

UNIXの場合

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

Windowsの場合

「-1」※3

KAVP0400-I

（Windowsの場合

KAVP11648-I）

00002031

リモート電源連携エージェントイベント

エージェントホストの終了時

UNIXの場合

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

Windowsの場合

「-1」※3

KAVP0450-I

（Windowsの場合

KAVP11649-I）

00002032

リモート電源連携エージェントイベント

エージェントホストの監視終了開始時

UNIXの場合

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

Windowsの場合

「-1」※3

KAVP0156-I

（Windowsの場合

KAVP11650-I）

00002033

リモート電源連携エージェントイベント

エージェントホストの制限終了開始時

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

KAVP0157-I

00002034

リモート電源連携エージェントイベント

エージェントホストの強制終了開始時

UNIXの場合

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

Windowsの場合

「-1」※3

KAVP0158-I

（Windowsの場合

KAVP11652-I）

00002035

リモート電源連携エージェントイベント

Windows：※1

UNIX：※2

UNIXの場合

リモート電源連携デーモンを起動したユーザーID・グループID

Windowsの場合

「-1」※3

KAVP0354-I

（Windowsの場合

KAVP11958-I）

注※1

エージェントホスト側でのスケジュール変更時または環境設定変更時。または，計画終了・強制終了が実行されずにスケジュールのオン時刻に到達したとき。

注※2

エージェントホスト側でのスケジュール変更時。または，監視終了・制限終了・強制終了が実行されずにスケジュールのオン時刻に到達したとき。

注※3

Windowsの場合，JP1/Baseのイベントサーバ設定ファイルに代用ユーザーID・代用グループIDが設定されていないときには，「-1」となります。

JP1/Baseのイベントサーバ設定ファイルに代用ユーザーID・代用グループIDが設定されている場合には，設定された値となります。

詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

16.2　JP1イベントの属性

JP1イベントには，基本属性と拡張属性があります。

基本属性とは，すべてのJP1イベントが持っている属性です。拡張属性とは，JP1イベントを発行するプログラムが独自に割り当てる属性です。

拡張属性は，共通情報と固有情報で構成されます。

JP1/Power MonitorがJP1/Baseに通知するJP1イベントの属性を次の表に示します。なお，内容が複数ある場合は，その中の一つが表示されます。

JP1/Power Monitorが発行するJP1イベントの［基本属性］−［詳細情報］の内容は，NULL文字で終わるテキストデータです。［基本属性］−［詳細情報］の各項目は一つの空白文字で区切られ，最後の項目の後にも一つの空白文字が付きます。項目の値の長さが0になる場合は，二つ以上の空白が連続することになります。なお，最後の項目の後には，項目が追加されている場合があります。

表16‒2　JP1/Power Monitor開始イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002000

メッセージ

−

KAVP0400-I

Automatic Operation started.

自動運転を開始します

詳細情報

構成定義ファイル名（基本構成定義ファイル名）

−

構成定義ファイル名。ただしファイル名はフルパス名。

位置：1

長さ：0〜255（バイト）

形式：文字列

構成定義ファイル名2（日次構成定義ファイル名）

−

構成定義ファイル名2。ただしファイル名はフルパス名。

位置：2

長さ：0〜255（バイト）

形式：文字列

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒3　JP1/Power Monitorの終了イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002001

メッセージ

−

KAVP0450-I

Request to terminate Automatic Operation has been accepted.

自動運転終了要求を受け付けました

詳細情報

運転スケジュールデーモンの戻り値

−

運転スケジュールデーモンの戻り値

位置：2

長さ：8（バイト）

形式：16進数文字列

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒4　JP1/Power Monitor構成定義変更イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002002

メッセージ

−

KAVP0438-I

Changing Operation Information. （option： jaomchangコマンドの引数）

運転情報を変更します（オプション： jaomchangコマンドの引数）

詳細情報

監視終了開始日時

−

監視終了開始日時を通算秒数で表す。※

（now指定時は「1」，取消時はnoneで表す）

位置：2

長さ：0〜10（バイト）

形式：10進数文字列または文字列

制限終了開始日時

−

制限終了開始日時を通算秒数で表す。※

（now指定時は「1」，取消時はnoneで表す）

位置：3

長さ：0〜10（バイト）

形式：10進数文字列または文字列

強制終了開始日時

−

強制終了開始日時を通算秒数で表す。※

（now指定時は「1」，取消時はnoneで表す）

位置：4

長さ：0〜10（バイト）

形式：10進数文字列または文字列

次回電源投入日時

−

次回電源投入日時を通算秒数で表す。※

（取消時はnoneで表す）

位置：5

長さ：0〜10（バイト）

形式：10進数文字列または文字列

シャットダウン後の処理

−

シャットダウン後の処理を次の「y」，「n」，「r」で表す。

y：ホストを停止する。

n：シングルユーザーモードにする。

r：再起動する。

位置：6

長さ：0〜1（バイト）

形式：文字列

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

注※

日時の起点は，GMT1970年1月1日0時0分0秒です（日本時間にすると，1970年1月1日9時0分0秒です）。

表16‒5　監視終了開始時刻到達イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002003

メッセージ

−

KAVP0156-I

Monitoring Termination started.

監視終了処理を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒6　制限終了開始時刻到達イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002004

メッセージ

−

KAVP0157-I

Restrictive Termination started.

制限終了処理を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒7　終了条件成立イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002005

メッセージ

−

KAVP0183-I

Executing shutdown.(option： shutdownコマンドまたはalt_shutdownコマンドへの引数，Next Power-on Time：次回電源投入時刻)

Shutdown処理を実行します(オプション： shutdownコマンドまたはalt_shutdownコマンドへの引数，次回電源投入時刻：次回電源投入時刻)

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒8　強制終了開始時刻到達イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002006

メッセージ

−

KAVP0158-I

Forced Termination started.

強制終了処理を開始します

詳細情報

JP1/AJS3稼働中

−

論理ホスト数。

位置：4

長さ：0〜10（バイト）

形式：10進数文字列

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒9　電源投入時刻到達イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002007

メッセージ

−

KAVP0159-I

Next Power-on Time reached.

電源投入時刻に到達しました

詳細情報

構成定義ファイル名（基本構成定義ファイル名）

−

構成定義ファイル名。ただしファイル名はフルパス名。

位置：1

長さ：0〜255（バイト）

形式：文字列※

構成定義ファイル名2（日次構成定義ファイル名）

−

構成定義ファイル名2。ただしファイル名はフルパス名。

位置：2

長さ：0〜255（バイト）

形式：文字列※

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

注※

値に空白が含まれる場合は，「_（アンダーバー）」に置き換えます。

表16‒10　運転スケジュール異常終了イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002011

メッセージ

−

KAVP0067-E

Automatic Power Control canceled.

自動システム開始／終了処理は中止しました

詳細情報

運転スケジュールデーモンの戻り値

−

運転スケジュールデーモンの戻り値

位置：1

長さ：8（バイト）

形式：16進数文字列

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Error

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒11　エージェントホストの開始時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002030

メッセージ

−

KAVP0400-I（Windowsの場合KAVP11648-I）

Automatic Operation started.

自動運転を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒12　エージェントホストの終了時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002031

メッセージ

−

KAVP0450-I（Windowsの場合KAVP11649-I）

Request to terminate Automatic Operation has been accepted.

自動運転終了要求を受け付けました

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒13　エージェントホストの監視終了（計画終了）開始時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002032

メッセージ

−

KAVP0156-I（Windowsの場合KAVP11650-I）

Monitoring Termination started.

監視終了処理を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒14　エージェントホストの制限終了開始時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002033

メッセージ

−

KAVP0157-I

Restrictive Termination started.

制限終了処理を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒15　エージェントホストの強制終了開始時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002034

メッセージ

−

KAVP0158-I（Windowsの場合KAVP11652-I）

Forced Termination started.

強制終了処理を開始します

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

表16‒16　カレンダースケジュール変更時，環境設定変更時またはリモート電源連携エージェント構成定義ファイル変更時イベントの属性

属性種別

項目

属性名

内容

基本属性

イベントID

−

00002035

メッセージ

−

KAVP0354-I（Windowsの場合KAVP11958-I）

A change in operation information was detected.

運転情報の変更を検知しました

拡張属性（共通情報）

重大度

SEVERITY

Information

プロダクト名

PRODUCT_NAME

/HITACHI/JP1/PW

17　メッセージ

この章では，JP1/Power Monitorで表示されるメッセージIDの付いたメッセージについて説明します。

17.1　メッセージの形式

JP1/Power Monitorが出力するメッセージの形式と，このマニュアルでの記載形式について説明します。

17.1.1　メッセージの出力形式

メッセージはメッセージIDと，それに続くメッセージテキストで構成されます。

JP1/Power Monitorで表示されるメッセージの形式を示します。

KAVPnnnnn-Z メッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容で構成されています。

K

システム識別子を表します。

AVP

JP1/Power Monitorのメッセージであることを表します。

nnnnn

メッセージの通し番号を表します。

Z

メッセージの種類を表します。メッセージの種類を次に示します。

E

エラーメッセージを表します。処理は中断されます。

W

警告メッセージを表します。メッセージ表示後，処理は続行されます。

I

通知メッセージを表します。ユーザーに情報を知らせます。

Q

確認メッセージを表します。ユーザーに処理を確認させます。

17.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでは，メッセージをメッセージID順に次の形式で記載しています。

メッセージID

英語メッセージテキスト

日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(Ｓ)

JP1/Power Monitorの処置を示します。

(Ｏ)

メッセージが表示されたときに，ユーザーがとる処置を示します。

17.1.3　メッセージの言語種別

UNIXホストの場合，メッセージの言語種別は，各コマンドを実行するユーザーの環境変数LANGで指定できます。

指定した言語のメッセージカタログファイルがないときは英語で表示されます。ただし，syslogファイルには，環境変数LANGに関係なく常に英語で出力されます。

17.1.4　システム管理者の方へ

運用中にトラブルが発生した場合は，「18.　トラブルシューティング（Windowsホスト）」または「19.　トラブルシューティング（UNIXホスト）」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslog）や，JP1/Power Monitorが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。

また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

17.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，JP1/Power Monitorが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

17.2.1　Windowsで出力されるメッセージの出力先一覧

Windows版JP1/Power Monitorが出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

JP1イベント：JP1/Baseに通知されるイベント

イベントログ：Windowsイベントログ

HNTRLib：統合トレースログ

ダイアログ：メッセージダイアログボックス

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

○：出力する

−：出力しない

表17‒1　メッセージの出力先一覧（Windows）

メッセージID

出力先

JP1イベント

イベントログ

HNTRLib

ダイアログ

stdout

stderr

KAVP11015〜

KAVP11017

−

−

○

○

−

−

KAVP11018

−

−

○

−

−

−

KAVP11019〜

KAVP11022

−

−

○

○

−

−

KAVP11023〜

KAVP11033

−

−

○

−

−

−

KAVP11034

−

−

○

○

○

−

KAVP11035，

KAVP11036

−

−

○

−

−

−

KAVP11037

−

−

○

○

−

−

KAVP11040〜

KAVP11047

−

−

○

−

−

−

KAVP11049〜

KAVP11053

−

−

○

○

−

−

KAVP11054

−

−

−

○

−

−

KAVP11055〜

KAVP11057

−

−

○

○

−

−

KAVP11058

−

−

○

−

○

−

KAVP11059

−

−

○

−

−

−

KAVP11060，

KAVP11061

−

−

○

−

○

−

KAVP11062

−

−

○

−

−

−

KAVP11063，

KAVP11064

−

−

○

−

○

−

KAVP11065

−

−

○

−

−

−

KAVP11066

−

−

○

−

○

−

KAVP11068〜

KAVP11115

−

−

○

−

−

−

KAVP11118，

KAVP11119

−

−

○

−

○

−

KAVP11160〜

KAVP11318

−

−

○

−

−

−

KAVP11319

−

−

○

−

○

−

KAVP11324〜

KAVP11330

−

−

○

−

−

−

KAVP11331

−

−

○

−

○

−

KAVP11333〜

KAVP11416

−

−

○

−

−

−

KAVP11418，

KAVP11419

−

−

○

−

−

○

KAVP11420〜

KAVP11438

−

−

○

−

−

−

KAVP11439

−

−

○

○

−

○

KAVP11441

−

−

○

−

−

○

KAVP11444〜

KAVP11469

−

−

○

−

−

−

KAVP11470

−

−

○

−

○

−

KAVP11471

−

−

○

−

○

○

KAVP11472〜

KAVP11478

−

−

○

−

−

−

KAVP11479

−

−

○

−

○

−

KAVP11480〜

KAVP11488

−

−

○

−

−

−

KAVP11493

−

−

○

○

−

−

KAVP11503〜

KAVP11522

−

−

○

−

−

−

KAVP11524，

KAVP11525

−

−

○

−

○

−

KAVP11535

−

−

○

−

○

○

KAVP11539〜

KAVP11561

−

−

○

−

−

−

KAVP11584〜

KAVP11590

−

−

○

−

○

−

KAVP11592，

KAVP11593

−

−

○

−

○

○

KAVP11594，

KAVP11595

−

−

○

−

○

−

KAVP11597

−

−

○

−

−

−

KAVP11599

−

−

−

○

−

−

KAVP11609〜

KAVP11625

−

−

○

−

−

−

KAVP11635

−

−

○

−

○

○

KAVP11636〜

KAVP11639

−

−

○

−

−

−

KAVP11643〜

KAVP11645

−

−

○

−

○

−

KAVP11646

−

−

−

○

−

−

KAVP11647

−

−

○

−

−

−

KAVP11648〜

KAVP11652

○

−

○

−

−

−

KAVP11653〜

KAVP11665

−

○

−

−

−

−

KAVP11701〜

KAVP11704

−

−

○

−

−

−

KAVP11719

−

−

−

○※1

−

○※2

KAVP11723，

KAVP11724

−

−

○

−

−

−

KAVP11725

−

−

○

○

−

−

KAVP11726〜

KAVP11800

−

−

○

−

−

−

KAVP11822，

KAVP11823

−

−

−

−

−

○

KAVP11825，

KAVP11826

−

−

○

○※1

−

○

KAVP11827，

KAVP11828

−

−

○

−

−

○

KAVP11829

−

−

○

○※1

−

○

KAVP11830〜

KAVP11833

−

−

−

−

−

○

KAVP11834

−

−

○

−

−

○

KAVP11835〜

KAVP11838

−

−

−

−

−

○

KAVP11839〜

KAVP11944

−

−

○

−

−

−

KAVP11958

○

−

−

−

−

−

KAVP12011〜

KAVP12039

−

−

−

○

−

−

KAVP12040

−

−

○

−

−

−

KAVP12041〜

KAVP12219

−

−

−

○

−

−

KAVP12224

−

−

○

−

−

○

KAVP12226〜

KAVP12239

−

−

−

−

−

○

KAVP12251〜

KAVP12253

−

−

−

○

−

−

KAVP12261

−

−

○

○

−

−

KAVP12263〜

KAVP12292

−

−

−

○

−

−

KAVP12301〜

KAVP12311

−

−

○

−

−

○

KAVP12322〜

KAVP12330

−

−

−

−

−

○

KAVP12341

−

−

○

○

−

−

KAVP12351〜

KAVP12364

−

−

○

−

−

−

KAVP12365〜

KAVP12366

−

−

−

○

−

−

KAVP12401〜

KAVP12408

−

−

〇

−

−

−

KAVP12410〜

KAVP12412

−

−

〇

−

−

〇

KAVP12413

−

−

〇

−

−

−

KAVP12414

−

−

〇

−

−

〇

KAVP12418

−

−

〇

−

−

−

KAVP12419

−

−

〇

−

−

〇

KAVP12420

−

−

〇

−

−

−

KAVP12421

−

−

−

〇

−

−

KAVP12422〜KAVP12425

−

−

〇

−

−

〇

KAVP12426

−

−

〇

−

−

−

KAVP12501

−

−

−

○※1

○※2

−

KAVP12502，

KAVP12503

−

−

−

○※1

−

○※2

KAVP12504

−

−

−

−

−

○※2

KAVP12505

−

−

−

−

○※2

−

KAVP12506，

KAVP12507

−

−

−

−

−

○※2

KAVP12508〜

KAVP12512

−

−

−

○※1

−

○※2

KAVP12514，

KAVP12515

−

−

−

−

−

○※2

KAVP12516

−

−

−

○

−

○※2

KAVP12517，

KAVP12518

−

−

−

○※1

−

○※2

KAVP12551

−

−

−

○

○※2

−

KAVP12552，

KAVP12553

−

−

−

−※1，※3

−

○※2

KAVP12554

−

−

−

○※1

−

○※2

KAVP12601

−

−

○

−

−

−

KAVP12701，

KAVP12702

−

−

○

−

−

−

KAVP12703

−

−

○

−

−

○

KAVP12704，

KAVP12705

−

−

○

−

−

−

KAVP12706，

KAVP12707

−

−

○

−

−

○

KAVP12708〜

KAVP12717

−

−

−

○

−

−

KAVP12801〜

KAVP12804

−

−

−

○

−

−

KAVP12805

−

−

○

−

−

−

KAVP12901〜

KAVP12907

−

−

○

−

−

−

KAVP12910〜

KAVP12913

−

−

−

−

−

○

KAVP12914

−

−

−

−

○

−

KAVP12915〜

KAVP12917

−

−

−

−

−

○

KAVP13001〜

KAVP13002

−

−

○

○※4

−

○※5

注※1

［カレンダー設定」ダイアログボックスからインポート／エクスポートを実行した場合に出力されます。

注※2

コマンドからインポート／エクスポートを実行した場合に出力されます。

注※3

上書きを確認するメッセージボックスを表示します。

注※4

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの場合に出力されます。

注※5

jaompwagtコマンドの場合に出力されます。

17.2.2　UNIXで表示されるメッセージの出力先一覧

UNIX版JP1/Power Monitorが出力するメッセージの出力先を次の表に示します。表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

JP1イベント：JP1/Baseに通知するイベント

syslog：syslog

HNTRLib：統合トレースログ

ダイアログ：メッセージダイアログボックス

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

○：出力する

−：出力しない

表17‒2　メッセージの出力先一覧（UNIX）

メッセージID

出力先

JP1イベント

syslog

HNTRLib

ダイアログ

stdout

stderr

KAVP0001〜

KAVP0050

−

○

○

−

○

−

KAVP0051

−

−

○

−

○

−

KAVP0053，

KAVP0054

−

○

○

−

○

−

KAVP0055，

KAVP0056

−

○

○

−

○

○

KAVP0057

−

○

○

−

○

−

KAVP0058〜

KAVP0061

−

−

−

−

○

−

KAVP0062

−

○

○

−

○

−

KAVP0063

−

−

−

−

○

−

KAVP0064，

KAVP0065

−

○

○

−

○

−

KAVP0067

○

−

−

−

−

−

KAVP0071

−

○

○

−

○

−

KAVP0072

−

−

−

−

○

−

KAVP0150〜

KAVP0154

−

○

○

−

○

−

KAVP0155

−

○

○

−

−

−

KAVP0156〜

KAVP0159

○

○

○

−

−

−

KAVP0160〜

KAVP0169

−

○

○

−

−

−

KAVP0170

−

○

○

−

○

−

KAVP0171，

KAVP0172

−

○

○

−

−

KAVP0173

−

○

○

−

○

−

KAVP0174〜

KAVP0182

−

○

○

−

−

−

KAVP0183

○

○

○

−

−

−

KAVP0184

−

○

−

−

−

−

KAVP0300〜

KAVP0307

−

○

○

−

○

−

KAVP0310〜

KAVP0324

−

○

○

−

−

−

KAVP0325

−

○

○

−

−

○

KAVP0326〜

KAVP0336

−

○

○

−

−

−

KAVP0337〜

KAVP0339

−

○

○

−

○

−

KAVP0340〜

KAVP0342

−

○

○

−

−

−

KAVP0344

−

○

○

−

−

○

KAVP0345〜

KAVP0350

−

○

○

−

−

−

KAVP0351

−

○

○

−

−

○

KAVP0354

○

−

−

−

−

−

KAVP0400

○

○

○

−

○

−

KAVP0401〜

KAVP0415

−

○

○

−

○

−

KAVP0432〜

KAVP0436

−

−

○

−

○

−

KAVP0438

○

○

○

−

−

−

KAVP0450

○

○

○

−

○

−

KAVP0490〜

KAVP0492

−

○

○

−

○

−

KAVP0540〜

KAVP0548

−

−

−

−

○

−

KAVP0549

−

○

○

−

○

−

KAVP0620〜

KAVP0867

−

−

−

−

○

−

KAVP0901〜

KAVP0908

−

○

○

−

○

−

KAVP1020，

KAVP1021

−

−

−

−

−

○

KAVP1030，

KAVP1031

−

○

−

−

−

−

KAVP1152〜

KAVP1157

−

○

○

−

−

−

KAVP1161〜

KAVP1164

−

−

○

−

○

−

KAVP1171〜

KAVP1174

−

−

○

−

−

−

KAVP1200〜

KAVP1204

−

○

○

−

−

○

KAVP1205

−

○

○

−

○

−

KAVP1206，

KAVP1207

−

○

○

−

−

○

KAVP1208

−

○

○

−

○

−

KAVP1209

−

○

○

−

−

○

KAVP1210

−

○

○

−

○

−

KAVP1211，

KAVP1212

−

○

○

−

−

○

KAVP1213〜

KAVP1216

−

○

○

−

−

−

KAVP1217

−

○

○

−

○

−

KAVP1300

−

−

○

−

−

−

KAVP1400

−

○

−

−

−

−

KAVP1410〜

KAVP1415

−

○

○

−

−

−

KAVP1420〜

KAVP1423

−

−

−

−

○

−

KAVP1424〜

KAVP1426

−

−

−

−

−

○

KAVP1428

−

○

○

−

−

○

KAVP1429〜

KAVP1431

−

−

−

−

−

○

KAVP1501〜

KAVP1502

−

−

○

−

−

○

17.3　Windowsイベントログの一覧

Windowsイベントログは，すべてアプリケーションログへ出力されます。

JP1/Power MonitorがWindowsイベントログに出力する情報の一覧を次に示します。

表17‒3　Windowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID

Windows（アプリケーションログ）

イベントID

ソース

種類

KAVP11653-E

9

JP1/PW Agent Service

JP1/PW Manager Service

エラー

KAVP11654-I

51

JP1/PW Manager Service

情報

KAVP11655-I

52

JP1/PW Manager Service

情報

KAVP11656-E

53

JP1/PW Manager Service

エラー

KAVP11657-E

54

JP1/PW Manager Service

エラー

KAVP11658-I

55

JP1/PW Agent Service

情報

KAVP11659-I

56

JP1/PW Agent Service

情報

KAVP11660-E

57

JP1/PW Agent Service

エラー

KAVP11661-E

58

JP1/PW Agent Service

エラー

KAVP11662-I

1

JP1/PW Schedule

情報

KAVP11663-I

2

JP1/PW Schedule

情報

KAVP11664-I

3

JP1/PW Schedule

情報

KAVP11665-I

4

JP1/PW Schedule

情報

17.4　メッセージ一覧

17.4.1　Windowsで表示されるメッセージ

ここでは，Windows版JP1/Power Monitorで表示されるメッセージについて説明します。

KAVP11015-E

レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します

レジストリーの読み込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11016-E

マネージャーの設定が行われている為処理を中止します

マネージャーホストが設定されています（エージェントホストとして設定されています）。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［マネージャーの設定］ダイアログボックスで，マネージャーホストの設定を解除してください。

KAVP11017-E

マネージャーの起動中にエラーが発生した為処理を中止します

JP1/PW Manager Serviceサービスの起動中に，システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11018-W

エージェントホストの定義情報の保存に失敗しました

エージェントホストの定義情報を保存するときに，メモリー不足などのエラーが発生しました。

(Ｓ)

エージェントホストの定義情報は，無視されます。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11019-W

変更待ちスレッドの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信時に，メモリー不足などのエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11020-W

マネージャーサービス監視スレッドの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信時に，メモリー不足などのエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11021-W

チェックタイミングスレッドの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信時に，メモリー不足などのエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11022-E

イベントオブジェクトの作成に失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信時に，システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11023-E

エラーが発生したため変更待ちスレッドを終了します

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11024-E

エラーが発生したためマネージャーサービス監視スレッドを終了します

他ホストの制御時に通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。問題が解決しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11025-E

エラーが発生したためチェックタイミングスレッドを終了します

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11026-W

排他に失敗したためマネージャーの状態情報が取得できませんでした

マネージャーホストが計画終了または強制終了中であるため，マネージャーホストの状態情報が取得できませんでした。

(Ｓ)

マネージャーホストの状態情報を取得しません。

(Ｏ)

マネージャーホスト終了中に，操作しないでください。

KAVP11027-W

マネージャーの状態情報が取得できませんでした

自ホストのスケジュールが編集中，計画終了中，または強制終了中であるため，マネージャーホストの状態情報が取得できませんでした。

(Ｓ)

マネージャーホストの状態情報を取得しません。

(Ｏ)

マネージャーホストのスケジュールが編集中でないかどうか確認してください。

KAVP11028-W

マネージャーの状態情報が更新できませんでした

マネージャーホストの状態情報を更新できませんでした。

(Ｓ)

マネージャーホストの状態情報を更新しません。

(Ｏ)

マネージャーホストが計画終了中または強制終了中でないか確認してください。

KAVP11029-E

不正なコマンド文字列を受信しました

内部矛盾を検知しました。

(Ｓ)

受信内容は無視されます。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11030-E

コマンド文字列の受信に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のような順序で対処してください。

マネージャーホスト，またはマネージャーホストのウィンドウおよびダイアログボックスを不用意にプロセス終了させ，そのまま運用していないかどうか確認する。

OSを再起動する。

KAVP11031-E

パイプの接続に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のような順序で対処してください。

マネージャーホスト，またはマネージャーホストのウィンドウおよびダイアログボックスを不用意にプロセス終了させ，そのまま運用していないかどうか確認する。

OSを再起動する。

KAVP11032-E

状態情報格納領域の確保に失敗しました

メモリー不足が発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11033-E

マネージャーのＩＰアドレスの取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホスト名（hostnameコマンドで返されるホスト名）でIPアドレスが解決できるか，jp1pingコマンド※で確認してください。

注※

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSに「no」が設定されている場合は，pingコマンドで確認してください。

KAVP11034-E

レジストリーの読み込みに失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11035-E

マネージャーの状態情報の表示に失敗しました

(Ｓ)

マネージャーホストの状態情報は，表示しません。

(Ｏ)

マネージャーホストのスケジュールが編集中でないか確認してください。

マネージャーホストが計画終了中または強制終了中でないか確認してください。

KAVP11036-E

エージェントホストの定義情報の取得に失敗しました

リモート電源エージェントホストファイルが開けませんでした。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

リモート電源エージェントホストファイルが壊れている可能性があります。

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11037-E

マネージャーサービスとのアクセスに失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信時に，障害が発生しています。

(Ｓ)

JP1/PW Manager Serviceサービスと通信しません。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11040-W

状態情報の更新に失敗しました

エージェントホストの状態更新時に，エラーが発生しました。

(Ｓ)

エージェントホストの状態更新を中断します。

(Ｏ)

画面表示状態が不正であれば，最新の状態情報を再取得ください。

KAVP11041-I

エージェントホストから起動の報告がありました

エージェントホストが起動しました。

KAVP11042-I

エージェントホストから停止の報告がありました

エージェントホストが停止しました。

KAVP11043-I

エージェントホストから状態不明の報告がありました

エージェントホストが状態不明です。

KAVP11044-I

エージェントホストから監視終了中の報告がありました

エージェントホストが監視終了中です。

KAVP11045-I

エージェントホストから計画終了中の報告がありました

エージェントホストが計画終了中です。

KAVP11046-I

エージェントホストから制限終了中の報告がありました

エージェントホストが制限終了中です。

KAVP11047-I

エージェントホストから終了中の報告がありました

エージェントホストが強制終了中です。

KAVP11049-E

エージェントホストの起動に失敗しました

エージェントホストの処理でエラーが発生したか，または，処理がキャンセルされました。

(Ｓ)

エージェントホストを起動しません。

KAVP11050-E

エージェントホストの停止に失敗しました

エージェントホストの停止処理でエラーが発生したか，または，処理がキャンセルされました。

(Ｓ)

エージェントホストの停止処理を中断します。

KAVP11051-E

エージェントホストの削除に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

エージェントホストを削除しません。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11052-E

定義情報の取得に失敗しました

エージェントホストの定義情報の取得時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11053-E

エージェントホストの追加に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

エージェントホストを追加しません。

(Ｏ)

メモリー不足などが原因でOSの動作が不安定になっていないかどうか確認してください。また，十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11054-E

操作権限がないため削除することはできません

実行ユーザーに管理者権限がありません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

実行権限のあるユーザーが実行してください。

KAVP11055-E

エージェントホストの追加または終了結果の取得に失敗しました

エージェントホストの追加または終了結果の取得時に，エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理しません。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11056-E

エージェントホストの停止または終了結果の取得に失敗しました

エージェントホストの停止処理に失敗しました。

(Ｓ)

エージェントホストを停止しません。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。また，電源制御装置を制御するコマンドが正しく動作しているか確認してください。

KAVP11057-E

エージェントホストの起動または終了結果の取得に失敗しました

エージェントホストの起動に失敗しました。

(Ｓ)

エージェントホストを起動しません。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11058-E

初期化に失敗しました

初期化処理で，システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照してください。また，メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11059-W

初期化に失敗しました（イベントオブジェクトエラー）

マネージャーホストとの通信時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11060-E

初期化に失敗しました（サービスとのアクセスに失敗しました）

通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11061-E

初期化に失敗しました（リモート電源の設定情報の取得に失敗しました）

通信エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11062-E

コマンドライン引数の解析に失敗した為処理を中止します

コマンドライン引数の形式が不適切です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しい引数を設定してください。

KAVP11063-W

マネージャーサービスが停止中のため開始を待ちます

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止しています。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動してください。

KAVP11064-E

マネージャーサービスの停止により処理を中止します

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止したことによって，処理が中断されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動してください。

KAVP11065-I

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動します

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動しました。

KAVP11066-E

初期化に失敗しました（レジストリーの読み込み失敗）

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11068-I

JP1/PW Manager Serviceサービスを停止します

JP1/PW Manager Serviceサービスを停止しました。

KAVP11069-W

JP1/PW Manager Serviceサービス処理中にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Baseが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11070-W

マネージャーが設定されています

マネージャーホストが設定されています（エージェントホストとして設定されています）。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［マネージャーの設定］ダイアログボックスで，マネージャーホストの設定を解除してください。

KAVP11073-E

リモート電源処理に失敗しました

他ホストの制御でエラーが発生しました。または処理がキャンセルされました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

前後のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11074-E

終了結果待ちの開始時間が不明です

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11075-E

リモート電源要求をエージェントホストに送ることができませんでした

JP1イベントの状態が不正です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1イベントが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11076-E

要求したリモート電源処理は存在しないため実行できませんでした

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11077-E

リモート電源処理要求が拒否されました

他ホスト制御要求が拒否されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストの設定は正しいか，またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時間の設定に，ずれがないかどうか確認してください。

KAVP11078-E

リモート電源処理でエラーが発生しました

マネージャーホストおよびエージェントホスト間の通信で障害が発生しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

自動的に復旧しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11081-E

エージェントホストの状態情報の取得に失敗しました

エージェントホストが停止しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

KAVP11082-E

エージェントホストの状態情報が取得できなくなりました

(Ｓ)

JP1/PW Manager Serviceサービスのエージェントホストの状態情報の取得処理を停止します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitor運用中はJP1/Base Eventサービスの再起動を繰り返し行わないでください。JP1/PW Manager Serviceサービスを再起動してください。

KAVP11083-I

エージェントホストからの応答を受信しました

エージェントホストの状態通知を受信しました。

KAVP11084-I

終了処理の開始を受信しました

エージェントホストの終了処理の開始を受信しました。

KAVP11085-I

終了処理の完了を受信しました

エージェントホストの終了処理の完了を受信しました。

KAVP11086-E

終了処理の完了待ちを中止しました

エージェントホストの終了処理の完了待ちを中止しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホスト側およびエージェントホスト側の設定が正しいかどうか確認してください。

KAVP11087-E

終了処理の完了を受信できませんでした

24時間経過しましたが，エージェントホストの終了処理の完了を受信できませんでした。

(Ｓ)

終了待ちを中断します。

(Ｏ)

マネージャーホスト側およびエージェントホスト側の設定が正しいかどうか確認してください。

KAVP11089-E

リモート電源要求に対する応答がありません

エージェントホストからの応答がありません。

(Ｏ)

エージェントホストの状態が不正です。エージェントホスト側の設定が正しいかどうか，またはエージェントホストのJP1/Power Monitorが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11090-E

許容時間内にリモート電源要求を送ることができませんでした

エージェントホストとの通信を再実行しています。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストで，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11091-E

状態情報を取得する前処理でエラーが発生しました

エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスが起動しているか確認してください。停止していた場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを終了し，JP1/PW Manager Serviceサービスを再起動してください。

JP1/Base Eventサービスが起動していた場合，マネージャーホストおよびエージェントホストで，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorが正しく設定されているか確認してください。

KAVP11092-W

フィルター解放処理でエラーが発生しました

エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストで，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11093-I

エージェントホストの状態情報が取得できるようになりました

エージェントホストの状態情報が取得できるようになりました。

KAVP11095-E

イベントサービスの状態がチェックできません

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスが正しく設定されているかどうか確認してください。JP1/Base Eventサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11096-E

イベントがオープンできませんでした

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ起動時に異常を検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホストのOSの内部がビジー状態の可能性があります。しばらく時間を置いてから，ウィンドウを起動してください。

KAVP11097-E

マネージャー要求処理に失敗しました

(Ｏ)

不正な設定で要求していないか要求内容の設定を確認してください。

KAVP11098-E

マネージャーへの情報通知処理に失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11101-E

すべての状態通知要求に失敗しました

グループに登録されているエージェントホストのすべてから，情報の収集に失敗しました。

(Ｏ)

エージェントホストすべてが停止中，または，ネットワーク上のイベント送受信がビジー状態の可能性があります。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウから，エージェントホストが起動または終了できれば問題ありません。

KAVP11102-E

要求したマネージャー処理は存在しないため実行できませんでした

不当な内容の要求を受信しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11105-W

エージェントホストからの状態情報をマネージャーに送れませんでした

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示される場合は，問題ありません。

KAVP11106-E

必要なエージェントホストの状態情報が送られてきませんでした

エージェントホストとの通信でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーホストとエージェントホストの設定に誤りがないか確認ください。JP1/Power Monitorの運用中に，手動でJP1/PW Manager Serviceサービス，JP1/PW Agent Serviceサービス，およびJP1/Base Eventサービスを停止しないでください。

KAVP11107-W

解放処理に失敗しました

解放処理に失敗しました。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11108-I

エージェントホストから正常の応答がありました

エージェントホストから正常の応答がありました。

KAVP11109-I

エージェントホストからJP1/PW未起動またはJP1/AOM未起動の応答がありました

(Ｏ)

エージェントホストのJP1/PW Agent ServiceサービスおよびJP1/Base Eventサービスが自動起動に設定されているかどうか確認してください。

KAVP11110-E

エージェントホストへのアクセスが拒否されました

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか，またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれがないかどうか確認してください。

KAVP11111-E

エージェントホストからエラーの応答がありました

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか，またはマネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれがないかどうか確認してください。

KAVP11113-E

現在のJP1/PWバージョンを取得できませんでした

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11114-E

スレッドが作成できませんでした

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストが運用されているかどうか確認してください。

KAVP11115-E

システムエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか

マネージャーホストおよびエージェントホストのシステムの時刻設定にずれがないかどうか

エージェントホストで，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］の設定が正しいかどうか

KAVP11118-I

リモート電源処理に成功しました

エージェントホストの制御に成功しました。

KAVP11119-E

リモート電源処理に失敗しました

エージェントホストの制御に失敗しました。マネージャーホストからの要求をキャンセルしました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

エージェントホストに対するマネージャーホストの要求に誤りがないかどうか

エージェントホストのJP1/PW Agent ServiceサービスおよびJP1/Base Eventサービスが起動しているかどうか

設定が正しいかどうか

KAVP11160-E

操作要求が届いたかどうかの確認でエラーが発生しました

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストでJP1/Base Eventサービスが起動しているかどうか確認してください。また，マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11161-I

リモート電源オフ処理の完了を待ちます

ホストの電源オフ処理の完了を待ちます。

KAVP11174-W

エージェントホストの状態情報の保存に失敗しました

JP1/PW Manager Serviceサービス起動時にエージェントホストがまったく登録されていない場合に出力されます。

(Ｓ)

エージェントホストの状態情報を保存しません。

(Ｏ)

マネージャーホストとして，運用する場合は，エージェントホストを登録して運用してください。エージェントホストが登録されているにもかかわらず出力される場合は，JP1/Power Monitorが正しくインストールされたかどうか確認してください。また，ディスク容量を確認してください。

KAVP11208-E

電源制御情報が破壊されています

不正な要求コードを受信しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11209-I

電源ＯＦＦ要求処理が完了しました

エージェントホストの電源がオフになりました。

KAVP11210-I

電源ＯＮ要求処理が完了しました

エージェントホストの電源がオンになりました。

KAVP11211-I

キャンセル要求を受理しました

キャンセル要求を受け付けました。

KAVP11212-I

再起動要求処理が完了しました

エージェントホストが再起動しました。

KAVP11216-I

電源オンまでの待ち時間（秒）：

ホストの電源オンまでの待ち時間を表示します。

KAVP11222-E

WaitForMultipleObjects関数でエラーが発生しました（システムエラー）

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11223-E

ＵＰＳ定義ファイルのオープンに失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSおよびCall-UPS IIとの連携はサポートしませんので，シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSおよびSNMPアダプターへ移行してください。

SNMPアダプターのセットアップ方法はAPCマニュアルを参照してください。

「5.3.5　シュナイダーエレクトリック社製ソフトウェア「PowerChute Business Edition」をサポートする無停電電源装置をホストに接続する場合の設定」，および「12.4.3　［エージェントホストの設定］ダイアログボックス」に従い再セットアップを行います。

KAVP11239-E

ＡＰＣへのデータ送信時にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

JP1/Power Monitorでサポートされているシュナイダーエレクトリック社製の電源制御装置かどうか

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，指定したIPアドレス，コミュニティ名が正しいか

KAVP11246-I

電源投入前のAPC本体：Status

電源投入前のシュナイダーエレクトリック社製電源制御装置本体の情報を表示します。

KAVP11248-E

ＡＰＣからのデータ受信時にタイムアウトが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

シュナイダーエレクトリック社製電源制御装置本体が正しく設定されているかどうか

使用しているシュナイダーエレクトリック社製電源制御装置は，JP1/Power Monitorでサポートしている機種かどうか

KAVP11255-E

System Manager Serviceとの交信中にエラーを検知したため処理を中断します

ホストの起動処理に失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

System Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できるかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できない場合，JP1/Power Monitorを使って他ホストの電源を制御できません。System Managerを正しく設定し直してください。

KAVP11256-E

System Manager Serviceにログインできませんでした

Administrators権限でSystem Managerのマネージャーサービスにログインするパスワードが誤っています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しいパスワードを指定してください。

KAVP11257-E

指定コンピュータ名はSystem Managerに登録されていません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

System Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できるかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できない場合，JP1/Power Monitorを使って他ホストの電源を制御できません。System Managerを正しく設定し直してください。

KAVP11258-E

指定コンピュータにPCIタイプのSVPボードが搭載されていません

指定したホストにSVPボードまたはSVPボード機能（SVPをオンボードで搭載）が組み込まれていないため，ホストの電源を制御できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

SVPボードまたはSVPボード機能（SVPをオンボードで搭載）でだけ，他ホストを制御できます。

KAVP11259-E

System Manager Serviceに接続できませんでした

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

System Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できるかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できない場合，JP1/Power Monitorを使って他ホストの電源を制御できません。System Managerを正しく設定し直してください。

KAVP11260-I

System Manager Serviceとのデータ送受信を開始します 接続先：System ManagerのマネージャーサービスホストのIPアドレス（Target：ホスト名）

System Managerのマネージャーサービスとのデータ送受信を開始します。

KAVP11261-I

System Manager Serviceとのデータ送受信を終了します 接続先：System ManagerのマネージャーサービスホストのIPアドレス

System Managerのマネージャーサービスとのデータ送受信を終了します。

KAVP11262-E

SVPへの電源ON要求実行時にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

System Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できるかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できない場合，JP1/Power Monitorを使って他ホストの電源を制御できません。System Managerを正しく設定し直してください。

KAVP11263-E

System Managerがインストールされていませんので電源ON要求を発信できません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Managerが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11268-E

System Managerの状態情報取得時に異常を検知しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

System Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できるかどうか

System Managerで他ホストの電源を制御できない場合，JP1/Power Monitorを使って他ホストの電源を制御できません。System Managerを正しく設定し直してください。

KAVP11271-I

リモート電源コントロールコマンドを実行します：電源制御装置種別名

電源制御装置を制御するコマンドを実行します。

KAVP11272-E

リモート電源コントロールコマンドの読み込み時にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

電源制御装置を制御するコマンドが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11273-E

リモート電源コントロールコマンド実行時にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

電源制御装置を制御するコマンドが正しく設定されているかどうか確認してください。また，エージェントホストの電源制御装置の設定が完了しているかどうか確認してください。

電源制御装置を制御するコマンドが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11274-I

リモート電源コントロールコマンドの実行が正常に終了しました

電源制御装置を制御するコマンドの実行が正常に終了しました。

KAVP11275-I

登録されたすべてのエージェントホストに対して再度電源ONを行います

グループに登録されているすべてのエージェントホストに対して，再度電源オンします。

KAVP11276-I

停止報告が得られなかったエージェントホストに対して強制終了を試みます

停止しなかったエージェントホストに対して，強制終了を開始します。

KAVP11277-I

リモート電源コントロールコマンド実行中に実行制限時間に到達したため実行を中断します

電源制御装置を制御するコマンドの実行中に，実行打ち切り時間を超えたため，実行を中断します。

KAVP11278-I

リモート電源コントロールコマンドの再実行を行います（残り時間：秒）

電源制御装置を制御するコマンドを再実行します。

KAVP11279-I

リモート電源コントロールコマンドから再実行要求が返ったため再実行を行います

電源制御装置を制御するコマンドを再実行します。

KAVP11280-E

リモート電源コントロールコマンド（他ホスト電源制御コマンド）が設定されていません

電源制御装置を制御するコマンドが設定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

電源制御装置を制御するコマンドを設定してください。

KAVP11281-I

電源ON要求を発信しました 発信先：ホスト名，電話番号，IPアドレスのうちのどれか

ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11282-I

電源OFF要求を発信しました 発信先ホスト：ホスト名

ホストの電源オフ要求を発信しました。

KAVP11283-I

パワーＯＮ要求を発信しました 発信先：電話番号

ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11284-I

電源ＯＦＦ要求を発信しました 発信先：ホスト名，電話番号，IPアドレスのうちのどれか

ホストの電源オン要求を発信しました。

KAVP11285-I

再起動要求を発信しました 発信先：ホスト名またはIPアドレス

ホストの再起動要求を発信しました。

KAVP11294-I

SNMP経由のデータ送受信を開始します 接続先：IPアドレス

SNMP経由のデータ送受信を開始します。

KAVP11295-I

SNMP経由のデータ送受信を終了します 接続先：IPアドレス

SNMP経由のデータ送受信を終了します。

KAVP11302-E

次回電源投入時刻の設定（年）に誤りを検知しました

次回電源投入時刻の設定年に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11303-E

次回電源投入時刻の設定（月）に誤りを検知しました

次回電源投入時刻の設定月に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11304-E

次回電源投入時刻の設定（日）に誤りを検知しました

次回電源投入時刻の設定日に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11305-E

次回電源投入時刻の設定（時）に誤りを検知しました

次回電源投入時刻の設定時刻に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11306-E

次回電源投入時刻の設定（分）に誤りを検知しました

次回電源投入時刻の設定時刻に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11307-E

設定された次回電源投入時刻はシステム時刻よりも以前の時刻です

ホストを起動した時刻より前の時刻を次回電源投入時刻として設定しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11308-E

次回電源投入時刻の設定内容に範囲外エラーを検知しました

設定できる時刻の範囲を超えて，次回電源投入時刻を設定しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストの電源をオンした時刻から1年後の前の月までの範囲の時刻になるように，次回電源投入時刻を設定し直してください。

KAVP11309-E

グループコントロール定義ファイルの読み込みで異常を検知しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11310-E

リモート電源マネージャー登録ファイルの読み込みで異常を検知しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11311-I

自ホストの電源オフが開始されるためグループ登録ホストの強制終了を開始します

マネージャーホストの電源オフが開始されるため，グループに登録したエージェントホストの強制終了を開始します。

KAVP11312-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理は行いません

グループに登録されたエージェントホストの電源をオンにしません。

(Ｏ)

電源をオンにする場合，エージェントホストをグループに登録してください。

KAVP11313-I

完了待ちエージェントホストの完了報告を受理しました ホスト：ホスト名

完了待ちエージェントホストから完了報告を受け付けました。

KAVP11314-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理を開始します

グループに登録されたエージェントホストの電源オンを開始します。

KAVP11315-I

エージェントホストの起動完了を待ちます ホスト：ホスト名または（WAIT=秒）

グループに登録されたエージェントホストの起動完了を待ちます。

KAVP11316-I

エージェントホストの起動完了を待ちません ホスト：ホスト名

グループに登録されたエージェントホストの起動完了を待ちません。

KAVP11317-I

待ち時間を過ぎてもエージェントホストからの起動完了通知がありませんでした ホスト：ホスト名

起動待ち時間を過ぎてもエージェントホストからの起動完了通知がありませんでした。

(Ｓ)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合

そのエージェントホストを起動します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合

処理を終了します。

(Ｏ)

必要に応じて，マネージャーホストで，エージェントホストが起動したかどうかを確認してください。

KAVP11318-I

グループ化されたエージェントホストの電源オン処理を終了します

グループに登録されたエージェントホストの電源オン処理を終了します。

KAVP11319-E

種別の指定が無いためエージェントホストの電源オン処理は行いません ホスト：ホスト名

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定していないため，エージェントホストの電源をオンにできません。

(Ｏ)

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定してください。

KAVP11324-I

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を開始します

グループに登録されたエージェントホストの電源オフ処理を開始します。

KAVP11325-I

エージェントホストの電源オフの完了を待ちます

エージェントホストの電源オフの完了を待ちます

KAVP11326-I

エージェントホストの電源オフの完了を待ちません

エージェントホストの電源オフの完了を待ちません。

KAVP11329-I

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を終了します

グループ化されたエージェントホストの電源オフ処理を終了します。

KAVP11330-I

エージェントホストに対して強制終了要求を発信します ホスト：ホスト名

エージェントホストに対して強制終了要求を発信します。

KAVP11331-E

種別の指定が無いためエージェントホストの強制停止は行いません ホスト：ホスト名

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定していないため，エージェントホストを強制電源オフできません。

(Ｏ)

エージェントホストに接続されている電源制御装置の種別を設定してください。

KAVP11333-E

リモート電源連携定義ファイルのオープンに失敗しました

他ホスト制御情報のファイルが開けません。

次の原因が考えられます。

他ホスト制御情報のファイルがない

他ホスト制御情報のファイルの設定内容に誤りがある

他ホスト制御情報のファイルが壊れている

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11334-E

リモート電源連携定義ファイルの読み込みに失敗しました

次の原因が考えられます。

他ホスト制御情報のファイルがない。

他ホスト制御情報のファイルの設定内容に誤りがある。

他ホスト制御情報のファイルが壊れている。

(Ｓ)

他ホスト制御情報のファイルを読み込みません。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11335-E

リモート電源連携定義ファイルのクローズに失敗しました

他ホスト制御情報のファイルの状態が不正です。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11337-E

リモート電源連携定義ファイルが破壊されています

他ホスト制御情報のファイルの状態が不正です。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11338-E

リモート電源連携定義ファイルの書き込みに失敗しました

他ホスト制御情報のファイルに情報を書き込めません。

(Ｏ)

ディスク容量が十分かどうか確認してください。

KAVP11407-I

プリンタの監視を開始します

プリンタの監視を開始します。

KAVP11408-I

プリンタの監視を終了します

プリンタの監視を終了します。

KAVP11410-I

電源を切断します

ホストの電源をオフにします。

KAVP11412-I

シャットダウンを開始します

ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11413-I

リブートを開始します

ホストの再起動を開始します。

KAVP11414-I

EXITWINEを起動します

ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11415-I

APCOFFを起動します

ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP11416-I

自ホスト共通電源制御処理を開始します

ホストのシャットダウンを開始します。

(Ｓ)

自ホストの電源制御コマンドを実行します。

(Ｏ)

このメッセージが表示されたあとホストがシャットダウンしない場合，自ホスト電源制御コマンドのログ情報またはホストの電源を制御するのに必要な情報を確認してください。

KAVP11418-E

メモリーが不足しています

OSのメモリー不足が発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP11419-E

レジストリーの読み込みができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11420-E

個別情報ファイルのアクセスに失敗しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11421-E

初期化に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11429-E

電源オフ又はシャットダウンに失敗しました

ホストの電源オフまたはシャットダウンに失敗しました。

(Ｓ)

ホストを電源オフまたはシャットダウンしません。処理を中断します。

(Ｏ)

このメッセージの前に表示されたJP1/Power Monitorおよび関連プログラムのメッセージで原因を特定し，取り除いてください。

KAVP11438-I

環境設定が変更されました

JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスの設定内容が変更されました。

KAVP11439-E

レジストリー情報の読み込みに失敗しました

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で設定している情報が，削除されている可能性があります。または，Administrators権限を持たないユーザーが操作した可能性があります。

(Ｏ)

次のように対処してください。

［環境設定］ダイアログボックスの設定内容を変更する場合

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を選択してから変更してください。設定を変更したあと，［使用プログラム名］を設定し直してください。

Administrators権限を持たないユーザーが操作した場合

Administrators権限でログインし直して操作してください。

または，Windows Server 2008ホストの場合は，管理者として実行してください。

KAVP11441-E

レジストリー情報の書き込みに失敗しました

環境設定情報を書き込む際にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか

ホストが計画終了中または強制終了中でないかどうか

KAVP11444-E

FLORA MANAGERまたはSystem Managerでエラーを検知しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことについて確認してください。

ホストにSystem Managerが正しくインストールされているかどうか

System Managerが正しく設定されているかどうか

System Managerでホストの電源を制御できるかどうか

KAVP11445-I

電源オフ処理中に電源オン時間になったため再起動します

(Ｓ)

ホストを再起動します。

KAVP11449-I

電源オフからオンまで336時間を超えたため電源オフのみ行ないます

ホストの電源をオフにする時刻と電源をオンにする時刻が336時間以上の間隔でスケジュールに設定されている場合，設定した時刻にホストの電源がオンになりません。

(Ｓ)

スケジュールに設定した次回電源投入時刻が無効になります。

KAVP11464-E

不正なコマンド文字列を検知しました

不当な要求コードを検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11466-I

シャットダウンされないため，リトライします

ホストがシャットダウンしないため，シャットダウン処理を再実行します。

KAVP11467-I

リブートされないため，リトライします

ホストが再起動しないため，再起動処理を再実行します。

KAVP11468-I

電源オフされないため，リトライします

ホストの電源がオフにならないため，電源オフ処理を再実行します。

KAVP11469-E

電源制御関数のリトライ時にエラーが発生しました

ホストのシャットダウン処理がエラーになりました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

シャットダウンが正常に終了している場合，シャットダウン処理に時間がかかっている可能性があります。停止に時間がかかる処理はシャットダウンを開始する前に停止してください。

シャットダウンが正常に終了していない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11470-E

カレンダー情報のロックに失敗しました

スケジュール情報を参照しようとしたが拒否されました。

(Ｓ)

スケジュール情報の参照を中断します。

(Ｏ)

ホストの終了処理中に表示された場合，問題ありません。ただし，ホストの終了処理中に，スケジュール情報の参照や変更はできません。

KAVP11471-E

既に計画停止中なので，電源制御は行えません

計画終了処理中なので，ホストの電源は，制御できません。

KAVP11472-E

カレンダー情報のアクセスに失敗しました

スケジュール情報を参照しようとしましたが，拒否されました。

(Ｓ)

スケジュール情報の参照を中断します。

(Ｏ)

ホストの終了処理中に表示された場合，問題ありません。ただし，ホストの終了処理中に，スケジュール情報の参照や変更はできません。

KAVP11476-E

POWENDARの再起動に失敗しました

ホストの電源を制御するプロセスの実行過程でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11477-W

カレンダー情報がロックされていますが，直接電源OFFを強行します

スケジュール情報がロックされていますが，ホストを強制電源オフします。

KAVP11478-E

Windowsの終了に失敗しました

ホストのOSに対するシャットダウン要求でエラーが発生しました。

(Ｓ)

シャットダウン処理を中断します。

(Ｏ)

OSの状態を確認してください。

KAVP11479-E

使用プログラム名が「なし」になっているので電源オフは行えません

(Ｓ)

ホストの電源をオフしません。

(Ｏ)

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で，［なし］以外を選択してください。

KAVP11480-I

計画停止を開始します

ホストの計画終了を開始します。

KAVP11481-I

計画停止が完了しました

ホストの計画終了が完了しました。

KAVP11482-E

プリンタの監視に失敗しました

プリンタの出力状態の監視時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

プリンタの設定が正しいか，また，プリンタの出力が正常かどうか確認してください。

KAVP11486-E

自ホスト電源制御コマンドが設定されていません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次の手順で［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を設定し直してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［自ホスト電源制御コマンド］および［制御装置種別］を設定する。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］で設定したものを設定する。

KAVP11487-E

環境設定の使用プログラム名称に誤りがあります

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に，誤った名前が登録されています。または［環境設定］ダイアログボックスで登録されている［使用プログラム名］の設定内容が変更または削除されました。

(Ｏ)

次の手順で［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を設定し直してください。

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［自ホスト電源制御コマンド］および［制御装置種別］を設定する。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に，［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］で設定したものを設定する。

KAVP11488-I

電源制御装置の処理時間を仮定します

電源制御装置自身の電源がオフになるまでの時間を調査しています。

(Ｓ)

ホストの電源をオフにする時間と次回電源投入時間の間隔が短い場合，再起動する場合があります。

KAVP11493-E

自ホストをシャットダウンするためのコマンドの実行に失敗しました

(Ｏ)

次のことを確認してください。

電源制御装置とホストが正しく接続されているかどうか

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］が正しく設定されているかどうか

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］が正しく設定されているかどうか

JP1/Base Control Serviceが起動されているかどうか

KAVP11503-E

他ホストの監視中にエラーが発生しました(code=コード番号)

他ホストの監視中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［監視ホストの詳細］ダイアログボックスで登録したホストが，ネットワーク上で正しく認識されているか確認してください。

KAVP11504-E

他ホストの監視中にエラーが発生しました(メモリー不足です)

他ホストの監視中に，メモリー不足によるエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP11505-I

他ホストの監視を開始します

他ホストの監視を開始します。

KAVP11506-I

他ホストの監視を終了します

他ホストの監視を終了します。

KAVP11507-I

動作中のホストがあります

動作中のホストがあります。

KAVP11512-E

パイプ接続時に回復不能なエラーが発生しました

自ホストの電源を制御するメインプロセスの状態が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

自ホストの計画終了中または強制終了中に，aompwconコマンドなどで計画終了または強制終了を再実行しないでください。

KAVP11513-E

JP1/Base Control Serviceが停止しました

JP1/Base Control Serviceサービスが停止したため，自ホストの電源を制御できません。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorで設定したスケジュールで自ホストを運用している場合，JP1/Base Control Serviceサービスを手動で起動または停止しないでください。ホストの電源が正しく制御できなくなります。

KAVP11514-E

JP1/Base Control Serviceが起動されていません

JP1/Base Control Serviceサービスが停止しているたため，自ホストの電源を制御できません。または，JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorで自ホストの電源制御を運用している場合，JP1/Base Control Serviceサービスを自動起動するようにしてください。JP1/BaseControl Serviceサービスが停止していると，ホストの電源が正しく制御できなくなります。

JP1/Base Control Serviceサービスが起動しているのに，このメッセージが出力された場合，次のように対処してください。

JP1/Power Monitor評価版を使用している場合

統合トレースログファイルにメッセージKAVP13001-Eが出力されていないか確認してください。

上記以外の場合

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11515-I

電源制御要求は正常に受け付けられました

ホストに対する電源制御要求は，正常に受け付けられました。

KAVP11517-W

ほかで電源処理が実行中です

ホストの終了処理中です。

(Ｏ)

ホストの終了処理中に，ほかの操作はできません。

KAVP11520-E

電源制御中にPOWENDAR.EXEでエラーが発生しました

ホストの電源制御中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に表示されたエラーメッセージを参照し，障害を取り除いてください。

KAVP11521-E

POWENDAR.EXEから予期しないリターンコードが返されました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11522-I

電源オフアイコンから電源制御の要求がありました

JP1/AJS3から，JP1/Power Monitorに対して電源制御の要求がありました。

KAVP11524-W

システムが起動してから１０分を超えていない為，超えるまで待機します

ホストが起動してから10分を超えていないため，超えるまで待機します。

(Ｓ)

10分経過後，ホストの電源制御が開始されます。

KAVP11525-I

システムが起動してから１０分を超えました

ホストが起動してから10分を超えました。

(Ｓ)

ホストに対する電源制御を開始します。

KAVP11535-E

パラメーターの指定に誤りがありました

引数の指定に誤りがありました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

引数の誤りを修正してコマンドを再実行してください。

KAVP11539-E

Thread(2)マネージャー要求処理(MNGR)情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していない場合に表示されます。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

KAVP11541-E

Thread(2)マネージャー要求処理(MSRT)情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していない場合に表示されます。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

KAVP11543-E

Thread(2)マネージャー要求処理(MSTP)情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していない場合に表示されます。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

KAVP11545-E

Thread(2)マネージャー要求処理(KIND)情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していない場合に表示されます。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

KAVP11547-E

Thread(2)リモート電源要求情報の取得に失敗しました

通信エラーが発生しました。［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していない場合に表示されます。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

KAVP11549-E

Thread(2)「終了」コマンドは不正なコマンドでした

不正な終了要求を受信しました。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11550-E

Thread(2)不正なコマンド文字列を受信しました

不正な要求を受信しました。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11551-E

Thread(2)コマンド文字列の受信に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(Ｏ)

ホストのOSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11552-E

Thread(2)パイプの接続に失敗しました

通信エラーが発生しました。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動していないときに表示された場合，問題ありません。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが起動しているときに表示された場合，［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを再起動してください。

KAVP11561-E

Thread(1)受信監視スレッドでエラーが発生しました

JP1/PW Manager Serviceサービスの処理で異常を検知しました。

(Ｏ)

システムエラーの可能性があります。

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11584-E

ホスト定義情報の取得に失敗しました

定義情報の取得中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

他ホストの電源制御を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，マネージャーホストで設定されているエージェントホストの設定内容が正しいかどうか確認してください。

KAVP11585-I

エージェントへのリモート電源操作を開始します 対象ホスト=ホスト名

エージェントホストの電源制御を開始します。

KAVP11586-E

リモート電源対象ホストが登録されていませんので電源操作は行いません

(Ｓ)

エージェントホストに対する電源制御を中断します。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，制御するエージェントホストを設定してから，エージェントホストの電源を制御してください。

KAVP11587-I

登録されているリモート電源対象ホストすべてに対して電源操作を開始します

エージェントホストとして設定したすべてのホストに対する電源の制御を開始します。

KAVP11588-E

指定ホストはリモート電源対象ホストに登録されていません ホスト名=ホスト名

エージェントホストとして設定していないホストに対して，電源の制御はできません。

(Ｓ)

指定されたホストに対して電源制御をしません。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，制御するエージェントホストを設定してから，エージェントホストの電源を制御してください。

KAVP11589-E

指定ホストに対するリモート電源処理は行いません ホスト名=ホスト名

エージェントホストとして設定していないホストに対して，電源の制御はできません。

(Ｓ)

エージェントホストに対する電源制御を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，マネージャーホストで設定されているエージェントホストの設定内容が正しいかどうか確認してください。

KAVP11590-E

マネージャーサービスとの通信過程でエラーが発生しました

JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信でエラーが発生しました。

(Ｏ)

ホストに対して終了処理中かどうか，また，JP1/PW Manager Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11592-E

コマンドの引数に誤りがあります

コマンドの引数に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP11593-E

コマンドの実行権限がありません

管理者権限を持たないユーザーがコマンドを実行しました。

(Ｓ)

コマンドは実行されません。

(Ｏ)

Administrators権限でログインし直して，コマンドを再実行してください。

または，Windows Server 2008ホストの場合は，［管理者:コマンド プロンプト］で実行してください。

KAVP11594-E

電源監視プロセスが起動していませんのでコマンドは実行できません

JP1/Base Control Serviceサービスが起動していません。

(Ｏ)

JP1/Base Control Serviceサービスを起動してください。

KAVP11595-W

指定されたパラメーターはWindowsでは無効です

コマンドで指定した引数は，Windowsホストでは無効です。

(Ｓ)

指定された引数は，実行されません。

KAVP11597-E

ホスト名が重複して指定されました

ホスト名が重複して指定されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しいホスト名を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP11599-E

バージョン情報の取得に失敗しました

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11609-E

AJS2の状態が検知できません

JP1/AJS3に対する処理でエラーが発生しました。

(Ｏ)

JP1/AJS3が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11610-E

AJS2終了要求時にエラーが発生しました

JP1/AJS3に対する処理でエラーが発生しました。

(Ｏ)

JP1/AJS3が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11615-E

マネージャーホストが入力できません（レジストリーエラー）

設定されているマネージャーホスト名が取得できませんでした。レジストリーで設定されているJP1/Power Monitorの情報が破壊されています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11618-W

マネージャーホストの設定が登録できません（レジストリーエラー）

マネージャーホストの設定情報が登録できませんでした。レジストリーで設定されているJP1/Power Monitorの情報が破壊されています。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11619-I

マネージャーホストの設定を登録しました（HostName=ホスト名）

マネージャーホストの設定をレジストリーに登録しました。

KAVP11624-W

マネージャーホストの設定が解除できません（レジストリーエラー）

マネージャーホストの設定が解除できませんでした。レジストリーで設定されているJP1/Power Monitorの情報が破壊されています。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11625-I

マネージャーホストの設定を解除しました

マネージャーホストの設定を解除しました。

KAVP11635-I

コマンドの実行が終了しました

コマンド実行が終了しました

KAVP11636-E

コマンドの実行結果が取得できませんでした

コマンド実行時にエラーが発生しました。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11637-E

コマンドが実行できませんでした

コマンド実行時にエラーが発生しました。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11638-I

AJS2に対する計画終了を開始します

JP1/AJS3で実行されているジョブまたはジョブネットに対する計画終了を開始します。

KAVP11639-I

AJS2に対する強制終了を開始します

JP1/AJS3で実行されているジョブまたはジョブネットに対する強制終了を開始します。

KAVP11643-I

同じプロセスによるローカル電源要求実行中のため完了を待ちます

(Ｓ)

実行終了を待ちます。

KAVP11644-I

同じプロセスによるリモート電源要求実行中のため完了を待ちます

(Ｓ)

実行終了を待ちます。

KAVP11645-E

コマンドの実行中にエラーが発生しました

コマンドの実行中にエラーが発生しました。

(Ｏ)

直前に表示された統合トレースログファイルの内容を確認してください。

KAVP11646-E

既に終了処理が開始されているため，要求は実行されません

(Ｓ)

実行要求は無視されます。

(Ｏ)

自ホスト終了処理中は，ほかの操作ができません。

KAVP11647-I

計画終了中に強制終了要求を受信したためAJS2の計画終了待ちを中断します

(Ｓ)

計画終了待ちを中断します。

KAVP11648-I

自動運転を開始します

(Ｓ)

サービスを起動します。

KAVP11649-I

自動運転終了要求を受け付けました

サービスの終了要求受付時に表示されるメッセージです。

KAVP11650-I

監視終了処理を開始します

(Ｓ)

計画終了処理を開始します。

KAVP11652-I

強制終了処理を開始します

(Ｓ)

強制終了処理を開始します。

KAVP11653-E

システムエラーが発生しました

(Ｓ)

実行中の処理は中断されます。

(Ｏ)

メモリー不足が発生していないか確認してください。

KAVP11654-I

JP1/PW Manager Service（論理ホスト名）を起動します

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動します。

KAVP11655-I

JP1/PW Manager Service（論理ホスト名）を停止します

JP1/PW Manager Serviceサービスを停止します。

KAVP11656-E

続行できないエラーが発生したため，JP1/PW Manager Service（論理ホスト名）を停止しました

(Ｓ)

JP1/PW Manager Serviceサービスを停止します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージの内容を参照してください。

KAVP11657-E

レジストリーの読み込みに失敗したため，JP1/PW Manager Service（論理ホスト名）を開始できませんでした

(Ｓ)

JP1/PW Manager Serviceサービスを起動しません。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11658-I

JP1/PW Agent Serviceを起動します

JP1/PW Agent Serviceサービスを起動します。

KAVP11659-I

JP1/PW Agent Serviceを停止します

JP1/PW Agent Serviceサービスを停止します。

KAVP11660-E

続行できないエラーが発生したため，JP1/PW Agent Serviceを停止しました

(Ｓ)

JP1/PW Agent Serviceサービスを停止します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージの内容を参照してください。

KAVP11661-E

レジストリーの読み込みに失敗したため，JP1/PW Agent Serviceを開始できませんでした

(Ｓ)

JP1/PW Agent Serviceサービスを起動しません。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP11662-I

JP1/Power Monitor ローカル電源制御を起動します

電源管理プロセスを起動します。

KAVP11663-I

JP1/Power Monitor ローカル電源制御を停止します

電源管理プロセスを停止します。

KAVP11664-I

計画終了を開始しました

計画終了を開始しました。

KAVP11665-I

強制終了を開始しました

強制終了を開始しました。

KAVP11701-E

AOMPW_CO.EXEの引数に予期しないものが設定されました（内部矛盾）

(Ｓ)

ホストの電源制御をしません。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11702-E

特定日数の取得に失敗しました

スケジュール情報が取得できませんでした。

(Ｏ)

自ホストが終了処理を開始していないかどうか確認してください。

KAVP11703-E

レジストリーの作成に失敗しました

システムエラーが発生しました。

(Ｏ)

ホストのOSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11704-I

電源制御コマンド実行（コマンド名）

実行したコマンドが表示されます。

KAVP11719-E

カレンダー機能が実行中です

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートコマンドの実行中に，同コマンドが実行されました。または，同コマンドの実行中に，カレンダー設定関連のGUIが起動されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートが実行中ではないことを確認して，再度実行してください。

KAVP11723-E

アクセス権が無いため処理が続行できません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスクのアクセス権限を確認してください。

KAVP11724-E

既にファイルが存在しました

出力先ファイルがすでに存在しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

出力先ファイル指定の実行時に表示された場合は，指定したファイル名を確認してください。ファイルを上書きする場合は，上書き指定オプションを指定して実行してください。

KAVP11725-E

システムエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

管理者権限を持つユーザーで実行しているか。

JP1/Power Monitorは管理者権限を持つユーザーで実行してください。

JP1/Power Monitorのインストールフォルダに「書き込み」権限があるか。

JP1/Power Monitorのインストールフォルダ以下すべてのフォルダに対して，「書き込み」を許可してください。

また，クラスタシステムで運用している場合，次のことを確認してください。

現在論理ホストが稼動している側の系で共有ディスクがオンラインになっているか。

共有ディスクがオンラインにならない原因を取り除いてください。その後，現在論理ホストが稼動している側の系で共有ディスクがオンラインになっていることを確認してから，再度実行してください。

現在論理ホストが稼動していない側の系で，論理ホスト上のマネージャー機能を使用していないか。

論理ホスト上のマネージャー機能は，現在論理ホストが稼動している側の系で使用してください。

上記のどれにも該当しない場合は，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11727-E

レジストリーの書き込みができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11733-I

カレンダー情報の退避が成功しました

スケジュール情報を退避しました。

KAVP11738-E

カレンダーの退避が行えませんでした

スケジュール情報が退避できませんでした。

(Ｏ)

直前に表示されたエラーメッセージを参照してください。

KAVP11739-E

カレンダーの回復が行えませんでした

スケジュール情報が回復できませんでした。

(Ｏ)

直前に表示されたエラーメッセージを参照してください。

KAVP11740-I

カレンダー情報の回復が成功しました

スケジュール情報を回復しました。

KAVP11744-E

カレンダー機能が実行中のために，処理が行えませんでした

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を退避，回復，または配布する場合，JP1/Base Control Serviceサービスを停止してください。

KAVP11758-E

既に電源オフが実行中です

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

自ホストの終了処理中に，ほかの操作をしないでください。

KAVP11759-E

退避ファイル名の指定に誤りがあります

不正な退避ファイル名を指定しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しいファイル名を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVP11760-E

指定された退避ファイルは新しいバージョンで作成されたものです

新しいバージョンのJP1/Power Monitorで退避したファイルは，古いバージョンのJP1/Power Monitorで回復しないでください。

KAVP11761-E

ファイルが壊れています

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ファイル名を指定して実行している場合，正しいファイル名を指定しているかどうか確認してください。

jaomshowiコマンドを実行した時にこのメッセージが出力された場合は，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11762-E

カレンダー定義ファイルが見つかりません

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｏ)

スケジュール情報を設定しているかどうか確認してください。

KAVP11764-I

電源制御を実行します

ホストの電源制御を実行します。

KAVP11765-E

電源制御コマンドの実行に失敗しました

コマンドの実行に失敗しました。

(Ｏ)

誤った引数を指定してコマンドを実行したかどうか確認してください。

電源制御装置が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11766-E

電源制御コマンドでエラーが発生したため，電源切断はされません

(Ｓ)

電源オフされません。

(Ｏ)

直前に表示されたエラーメッセージの内容を確認してください。

KAVP11767-I

電源制御コマンドの実行に成功しました

コマンドの実行に成功しました。

KAVP11768-I

計画終了処理を実行します

ホストの計画終了処理を実行します。

KAVP11770-I

強制終了処理を実行します

ホストの強制終了処理を実行します。

KAVP11772-E

このディスクはライトプロテクトされています

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

フロッピーディスクが書き込み可能な状態かどうか確認してください。

KAVP11794-I

電源オフ要求が正常に終了しました

ホストに対する電源オフが正常に終了しました。

KAVP11795-I

電源制御要求が正常に終了しました

ホストに対する電源制御要求が正常に終了しました。

KAVP11796-I

処理が正常終了しました

処理が正常終了しました。

KAVP11800-E

サービス未起動のため終了処理が失敗しました

JP1/Base Control Serviceサービスが起動されていないため，終了処理に失敗しました。

(Ｏ)

JP1/Base Control Serviceサービスを起動してください。

KAVP11822-I

カレンダー情報を退避しました

スケジュール情報を退避しました。

KAVP11823-I

カレンダー情報を回復しました

スケジュール情報を回復しました。

KAVP11825-E

ディスク領域が不足しています

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスク容量を確認してください。

KAVP11826-E

入出力エラーが発生しました

入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

デバイスの状態を確認してください。

KAVP11827-E

退避ファイルが見つかりません

スケジュール情報の退避ファイルが見付かりません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

退避ファイルの存在を確認してください。また，退避ファイルのパスを正しく設定して，コマンドを再実行してください。

KAVP11829-E

ファイルが使用されています

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

対象となるファイルを閉じてから処理してください。

KAVP11830-E

アクセスが拒否されました

ディスクまたはファイルに対するアクセス権限がありません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスクまたはファイルに対する書き込み権限または読み取り権限を与え，再度実行してください。

KAVP11831-E

ディスクが書き込み禁止状態です

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスクの書き込み禁止を解除して再実行してください。

KAVP11832-E

カレンダー機能が動作中です

ほかの処理でカレンダーファイルが使用中です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を退避または回復するときは，JP1/Base Control Serviceサービスを停止し，スケジュール情報を無効にしてください。

KAVP11833-E

カレンダー情報が見つかりません

スケジュール情報が存在しません。

(Ｓ)

処理を中断します。

KAVP11834-E

電源オフに必要なプログラムがありません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

電源制御装置とホストが正しく接続されているかどうか

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［自ホスト電源制御コマンド］が正しく設定されているかどうか

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］が正しく設定されているかどうか

JP1/Base Control Serviceが起動されているかどうか

KAVP11835-E

同一名称の退避ファイルが存在しています

同一名称の退避ファイルがすでに存在しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

KAVP11836-E

システムエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11838-E

サービスが未起動のため実行できません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base Control Serviceサービスを再起動してください。

KAVP11839-I

次回電源ON時間：オン時間

次回電源オン時間が表示されます。

KAVP11840-I

UPSSLEEP のコマンド引数：コマンド引数

実行したコマンドが表示されます。

KAVP11841-E

５分間経過しましたが，プロセスが終了しません

ホストのシャットダウン処理が完了しませんでした。

(Ｓ)

ホストのシャットダウンまたは電源オフ処理を中断します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KAVP11842-E

待ち時間の指定に誤りがありました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

待ち時間が1から99999の範囲で設定されているかどうか確認してください。

KAVP11843-I

JPWSHUTDOWN.EXEを開始します

jpwshutdownコマンドを実行します。

KAVP11845-I

AOMPWSHUT.EXEを開始します

AOMPWSHUTコマンドを実行します。

KAVP11846-I

AOMPWSH2.EXEを開始します

AOMPWSH2コマンドを実行します。

KAVP11847-I

待ち時間：待ち時間 秒

待ち時間を表示します。

KAVP11848-E

リトライ後５分間経過しましたが，プロセスが終了しません

ホストのシャットダウン処理が完了しませんでした。

(Ｓ)

ホストのシャットダウンまたは電源オフ処理を中断します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KAVP11910-E

初期化に失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの運用状態が正しいかどうか確認してください。

KAVP11914-I

JP1/PW Agent Serviceサービスを起動します

JP1/PW Agent Serviceサービスを起動します。

KAVP11915-E

初期化に失敗しました（レジストリーの読み込み失敗）

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの運用上メモリー不足が発生していないかどうか確認してください。

KAVP11916-I

JP1/PW Agent Serviceサービスを停止します

JP1/PW Agent Serviceサービスを停止します。

KAVP11917-I

マネージャーの指定がないためエージェント処理を行ないません

(Ｏ)

他ホストの電源を制御する場合，マネージャーホストを指定してください。

KAVP11919-I

JP1/PW Agent Serviceサービスが停止しました

JP1/PW Agent Serviceサービスが停止しました。

KAVP11920-E

受信イベント中の操作要求種別情報の取得に失敗しました

JP1/Base Eventサービスとの交信でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11922-E

レジストリーの読み込みに失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11923-E

領域の解放処理に失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP11924-E

マネージャーマシン以外からの操作要求を受信しました

(Ｓ)

ホストからの要求を無視します。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11925-E

操作要求を拒否します

(Ｓ)

要求を無視します。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11926-E

マネージャーからの時刻設定が不当の為操作要求を拒否します

(Ｓ)

要求を無視します。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時刻が，正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11927-E

マネージャーからの操作要求処理に失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11929-W

電源状態情報通知に失敗しました

(Ｓ)

ホストの電源の状態を通知しません。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11930-W

電源状態情報通知時にイベントサーバへの接続に失敗しました

(Ｓ)

ホストの電源の状態を通知しません。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスが起動しているかどうか確認してください。

KAVP11934-I

マネージャーから強制終了要求がありました

マネージャーホストから強制終了要求がありました。

KAVP11935-I

マネージャーから計画終了要求がありました

マネージャーホストから計画終了要求がありました。

KAVP11936-I

計画終了要求を行ないました

計画終了要求をしました。

KAVP11938-I

強制終了要求を行ないました

強制終了要求をしました。

KAVP11940-I

リブート処理を行います

ホストを再起動します。

KAVP11941-E

リブート処理に失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前のエラーメッセージを参照してください。

KAVP11942-W

電源制御装置が無いため電源操作は行なえません

(Ｓ)

ホストの電源を制御しません。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP11943-E

JP1/Base Control Serviceが未起動のため電源操作は行なえません

JP1/Base Control Serviceサービスが停止しているため，エージェントホストの電源を制御できません。または，JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorでエージェントホストの電源制御を運用している場合，エージェントでJP1/Base Control Serviceサービスを自動起動するようにしてください。JP1/Base Control Serviceサービスが停止していると，ホストの電源が正しく制御できなくなります。

JP1/Base Control Serviceサービスが起動しているのに，このメッセージが出力された場合，次のように対処してください。

JP1/Power Monitor評価版を使用している場合

統合トレースログファイルにメッセージKAVP13001-Eが出力されていないか確認してください。

上記以外の場合

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP11944-W

過去のイベントを受信しました。無視します

(Ｓ)

ホストの電源を制御しません。

(Ｏ)

マネージャーホストおよびエージェントホストが正しく設定されているかどうか確認してください。また，マネージャーホストおよびエージェントホストのシステム時刻の設定にずれがないかどうか確認してください。

KAVP11958-I

スケジュールまたは環境設定情報の変更を検知しました

JP1/Power Monitorのスケジュールまたは環境設定情報が変更されました。

KAVP12011-E

ホスト名を空白文字だけで指定することはできません

空白文字だけでホスト名を指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいホスト名を指定してください。

KAVP12012-E

ホスト名は1〜255文字で入力してください

ホスト名が正しく指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しいホスト名を指定してください。

KAVP12013-E

ＩＰアドレスが指定されていません

IPアドレスが指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

IPアドレスを指定してください。

KAVP12014-E

電話番号が指定されていません

電話番号が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

電話番号を指定してください。

KAVP12015-E

ＩＰアドレスに正しい値を入力してください

不正なIPアドレスが指定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいIPアドレスを指定してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSで「no」が設定されている場合は，IPv4形式のIPアドレスだけを指定できます。

KAVP12016-E

電話番号に正しい値を入力してください

電話番号に不正な値が設定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい電話番号を設定してください。

KAVP12017-E

電源制御装置種別を選択してください

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［制御装置種別］の設定が削除または変更されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［制御装置種別］の設定を解除しないでください。解除する場合は，先に，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［電源制御装置］の［種別］を解除してください。

KAVP12018-E

電源制御装置種別（該当なし）を選択できませんでした

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［制御装置種別］の設定が削除または変更されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［制御装置種別］の設定を解除しないでください。解除する場合は，先に，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［電源制御装置］の［種別］を解除してください。

KAVP12019-E

電源制御装置種別のアクセス方法を選択してください

電源制御装置へのアクセス方法が選択されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，電源制御装置のアクセス方法を選択してください。

KAVP12020-E

選択した電源制御装置種別はサポート対象外です

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［制御装置種別］の設定が削除または変更されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［制御装置種別］の設定を解除しないでください。解除する場合は，先に［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［電源制御装置］の［種別］を解除してください。

KAVP12021-W

定義情報の変更でホスト名の変更は無視されます

定義情報の変更でホスト名が変更されました。通常変更時のホスト名は，変更できません。

(Ｏ)

定義情報の変更でホスト名が変更された場合，ホスト名の変更は無視されます。

KAVP12022-E

マネージャー内に同一のエージェントホストが既に存在します

1台のマネージャーホストに対して同一のエージェントホストがすでに設定されているか，または，マネージャーホストとして指定されているホストをエージェントホストとして指定しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

設定しようとしているホスト名を確認してください。

KAVP12023-E

マネージャーと同一のＩＰアドレスを持つエージェントホストを追加することはできません

マネージャーホストと同一のIPアドレスを持つエージェントホストを追加できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ネットワーク環境が正しいかどうか確認してください。また，指定したIPアドレスを確認してください。

KAVP12024-E

受信までのコール時間が指定されていません

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［受信までのコール時間］が設定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［受信までのコール時間］を1から999（単位：秒）までの数値で指定してください。

KAVP12025-E

ＣＯＭポート番号が指定されていません

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［COMポート番号］が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［COMポート番号］を1から256までの数値で指定してください。

KAVP12026-E

ＣＯＭポート番号は1〜256の数値を入力してください

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［COMポート番号］に不正な値が設定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［COMポート番号］を1から256までの数値で指定してください。

KAVP12027-E

受信までのコール時間は1〜999の数値を入力してください

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［受信までのコール時間］に不正な値が設定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［受信までのコール時間］を1から999（単位：秒）までの数値で指定してください。

KAVP12028-W

電源制御装置の種別が変更されました 定義情報を確認してください

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［電源制御装置］の［種別］が変更されたことを警告しています。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで設定されている内容を確認してください。

KAVP12029-W

アイコンオブジェクトが作成できませんでした マネージャーを再起動してください

メモリー不足などの原因で発生するシステムエラーです。

(Ｏ)

システム環境を調査し，ホストを再起動してください。また，十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12030-W

ポップアップメニューが作成できませんでした

ポップアップメニューを作成するときにエラーが発生しました。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12031-W

カレンダー情報の排他に失敗したためマネージャーの状態情報が取得できませんでした

自ホストの計画終了中に別の操作をする場合や，スケジュールを編集しているときに終了処理を開始する場合などに表示されます。

(Ｏ)

自ホストの終了処理中にスケジュールなどを操作しないでください。

KAVP12032-W

マネージャーの状態情報を表示できませんでした

ホストの環境などが原因で，マネージャーホストの状態情報が表示できなかった場合に表示されます。

(Ｏ)

時間を置いて再度実行してください。実行できない場合，ホストを再起動してください。

KAVP12034-E

メモリー不足が発生しましたマネージャーを再起動してください

システムのメモリー不足が発生しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12036-W

マネージャーの状態情報が取得できませんでした

マネージャーの状態情報を取得できなかった場合に表示されます。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12037-E

状態情報の表示に失敗しました

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示するときにエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

タスクマネージャーで［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを閉じた場合，ホストを再起動してください。

JP1/Power Monitorの動作環境を破壊してしまうおそれがあるので，タスクマネージャーでJP1/Power Monitorのプロセスを強制終了しないでください。

KAVP12038-W

状態情報の更新に失敗しました

スケジュール情報の更新時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

スケジュール情報を更新しません。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12039-I

マネージャーサービスが停止しました

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止しました。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを表示しているときに，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。JP1/PW Manager Serviceサービスとの通信中に停止すると，誤動作の原因になります。

KAVP12040-E

すべてのエージェントホストの状態情報を表示することはできませんでした

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに，すべてのエージェントホストの状態情報を表示できませんでした。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12041-E

電源制御装置が設定されていません 起動するには電源制御装置を設定してください

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，エージェントホストに接続されている電源制御装置についての情報が設定されていないため，エージェントホストを起動できませんでした。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストを起動したい場合，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，エージェントホストに接続されている電源制御装置についての情報を設定してください。

KAVP12042-E

マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを起動できませんでした

エージェントホストに対する起動要求中に，JP1/PW Manager Serviceサービスが停止しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストに対して起動要求をしているときに，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12043-Q

エージェントホストはすべて「状態不明」となります 続行してもいいですか？

最新のエージェントホストの状態取得を開始するので，一時的に［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウのホストの状態表示を初期化します。

KAVP12044-W

マネージャーサービスが停止したため操作要求を行なっていない可能性があります

(Ｏ)

エージェントホストに対して操作要求をしているときに，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12045-E

マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを停止できませんでした

(Ｏ)

エージェントホストを操作しているときに，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12046-E

マネージャーは削除できません

マネージャーホストは削除できません。

KAVP12047-Q

エージェントホストを削除してもいいですか？

(Ｏ)

［はい］を選択すると，エージェントホストが削除されます。

KAVP12048-E

マネージャーサービスが停止したためエージェントホストを追加できませんでした

エージェントホストに対する操作中に，JP1/PW Manager Serviceサービスが停止しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストを操作しているときに，JP1/PW Manager Serviceサービスを起動または停止しないでください。誤動作の原因になります。

KAVP12049-E

状態情報格納領域の確保に失敗したためエージェントホストを追加できませんでした

メモリー不足が発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12050-E

エージェントホストの状態情報が追加できませんでした

エージェントホストの状態情報が追加できませんでした。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12052-E

コミュニティ名が指定されていません

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，［コミュニティ名］が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，［コミュニティ名］を指定してください。

KAVP12053-E

コミュニティ名を空白文字だけで指定することはできません

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，［コミュニティ名］を空白文字だけで指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，正しい［コミュニティ名］を指定してください。

KAVP12054-W

マネージャーサービスでエージェントホストに対し操作を要求しています 少し時間をおいてから再度実行してください

JP1/PW Manager Serviceサービスがビジー状態です。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウとJP1/PW Manager Serviceサービスの接続が完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12055-I

エージェントホストの起動要求中です

エージェントホストの起動要求中です。完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12056-I

エージェントホストの停止要求中です

エージェントホストの停止要求中です。完了するまでしばらくお待ちください。

KAVP12058-I

要求をキャンセルしました

要求をキャンセルしました。

KAVP12059-E

「マネージャーの設定」が起動されている為処理を中止します

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［マネージャーの設定］ダイアログボックスを閉じてから，再度実行してください。

KAVP12060-E

要求をキャンセルできませんでした

キャンセル要求が間に合いませんでした。要求した処理は，そのまま実行されます。

KAVP12061-W

マネージャーサービスでエージェントホストに対し操作を要求しています 少し時間をおいてから再度起動してください

JP1/PW Manager Serviceサービスがビジー状態です。

(Ｏ)

時間を置いてから，再度実行してください。

KAVP12063-E

年の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください

指定した日時で，年を誤って指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい年を指定してください。

KAVP12064-E

月の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください

指定した日時で，月を誤って指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい月を指定してください。

KAVP12065-E

日の入力内容にエラーを検知しました 正しい日付を入力してください

指定した日時で，日を誤って指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい日付を指定してください。

KAVP12066-E

時の入力内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください

指定した日時で，時刻を誤って指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい時刻を指定してください。

KAVP12067-E

分の入力内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください

指定した日時で，分を誤って指定しています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい時刻を指定してください。

KAVP12068-E

電源制御装置が設定されていません 強制停止するには電源制御装置を設定してください

電源制御装置の設定をしていないエージェントホストに対して，強制電源オフの処理を実行しようとしました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストを強制電源オフする場合，［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，電源制御装置についての情報を設定してください。

KAVP12069-E

起動待ち時間が指定されていません

［連動ホストの設定］ダイアログボックスで，［起動待ち時間］が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストの起動を待つ場合，［連動ホストの設定］ダイアログボックスで，［起動待ち時間］を指定してください。

KAVP12070-E

終了待ち時間が指定されていません

［連動ホストの設定］ダイアログボックスで，［終了待ち時間］が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストの起動を待つ場合，［連動ホストの設定］ダイアログボックスで，［終了待ち時間］を指定してください。

KAVP12071-E

レジストリーパスを取得できませんでした

JP1/Power Monitorの実行環境に異常があります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12072-E

マネージャーホスト情報ファイルの読み込みに失敗しました

定義ファイルが壊れているためマネージャーホスト情報ファイルが正常に読み込めません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12073-E

バージョンの情報を取得できませんでした

バージョン情報が取得できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12074-E

マネージャーホスト情報ファイルの書き込みに失敗しました

グループ化情報のファイルの保存時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスク容量を確認してください。

KAVP12076-E

登録リストで選択された項目を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12077-E

登録リストの最終項目を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12078-E

カーソル位置を取得できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12079-E

次回電源投入時刻の設定内容にエラーを検知しました 正しい時刻を入力してください

次回電源投入時刻の指定に誤りがあります。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい次回電源投入時刻を指定してください。

KAVP12080-E

システム時刻の年数が範囲外のため設定画面を表示できません

システム時刻の年が不正です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

システム時刻が正しく設定されているかどうか確認してください。

KAVP12081-E

数値以外の入力を行うことはできません

数値以外のデータを指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

数値を指定してください。

KAVP12082-E

選択された項目を登録できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12083-E

選択された項目を解除できません

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12084-E

登録リストへの登録に失敗しました

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12085-E

解除リストへの登録に失敗しました

ウィンドウまたはダイアログボックスの操作中にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12087-E

機器番号は0〜9999の数値を入力してください

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［機器番号］に，不正な値を指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［機器番号］に，0から9999の数値で機器番号を指定してください。

KAVP12111-E

レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12112-E

制御装置種別に空白文字を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，空白文字だけを指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，正しい電源制御装置の種別を指定してください。

KAVP12118-I

変更内容を記録します

変更内容が反映されます。

KAVP12119-E

制御装置種別は重複して指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，すでに登録されている名前を重複して指定しようとしました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

電源制御装置の種別を重複して指定しないでください。

KAVP12120-E

制御装置種別に「なし」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「なし」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「なし」以外の名前を指定してください。

KAVP12121-E

制御装置種別に「APC」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「APC」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「APC」以外の名前を指定してください。

KAVP12122-E

制御装置種別に「SVP」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「SVP」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「SVP」以外の名前を指定してください。

KAVP12123-E

レジストリーの書き込みに失敗したため処理を中止します

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12124-E

実行制限時間を設定してください

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，1から999（単位：秒）までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12125-E

実行制限時間に「0」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，「0」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，1から999（単位：秒）までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12126-E

実行制限時間に空白文字を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，空白文字だけを指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，1から999（単位：秒）までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12127-E

制御装置種別を設定せずに電源制御コマンドを設定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］を指定しないで，［自ホスト電源制御コマンド］および［他ホスト電源制御コマンド］を指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］で，電源制御装置の種別を指定してください。ほかの［定義設定位置］で設定した電源制御装置の種別と重複しないように設定してください。

KAVP12128-E

実行制限時間に数値以外を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，数値以外の文字を指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［実行制限時間］に，1から999（単位：秒）までの数値で実行制限時間を指定してください。

KAVP12130-E

論理ホスト名が入力されていません

［ホスト名］ダイアログボックスで，論理ホスト名が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［ホスト名］ダイアログボックスに，正しい論理ホスト名を指定してください。

KAVP12131-W

指定したホスト名は既に存在します

［ホスト名］ダイアログボックスで指定したホスト名は，すでに監視対象ホストとして指定されています。

(Ｓ)

指定したホストは追加されません。

KAVP12132-E

ホスト名を空白文字のみで指定することはできません

［ホスト名］ダイアログボックスで，空白文字だけを指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［ホスト名］ダイアログボックスに正しいホスト名を指定してください。

KAVP12133-W

入力したホスト名は既に存在します

［ホスト名］ダイアログボックスで指定したホスト名は，すでに監視対象ホストとして指定されています。

(Ｓ)

指定したホストは追加されません。

KAVP12134-E

他ホスト名が入力されていません

［ホスト名］ダイアログボックスで，エージェントホスト名が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［ホスト名］ダイアログボックスに，正しいエージェントホスト名を指定してください。

KAVP12135-E

監視対象の他ホスト名が入力されていません

監視対象の他ホスト名が設定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

他ホストを監視したい場合，監視対象のホスト名を設定してください。

KAVP12136-E

カレンダーは他のプロセスで使用中です

スケジュール情報の編集中に，コマンドなどでホストの終了処理を開始できません。また，自ホストの終了処理実行中に，スケジュール情報を編集できません。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

自ホストの終了処理中に，スケジュール情報を編集していないか

スケジュール情報の編集中に，コマンドなどで自ホストの終了処理をしていないか

実行ユーザーにAdministrators権限があるか

KAVP12138-E

使用プログラム名が設定されていません

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に情報を追加するときに異常を検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストのメモリー不足が発生していないかどうか確認してください。また，ホストのOSの状態が正常であるかどうか確認してください。

KAVP12139-W

環境が変わりました 使用プログラム名を再設定してください

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に設定された情報が削除されたか，または設定した使用プログラムがアンインストールされています。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合，先に［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を設定してください。［使用プログラム名］が設定された状態で変更または削除した場合，タイミングによっては誤動作を引き起こします。

KAVP12140-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました 使用プログラム名を再設定してください

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に設定された情報が削除されたか，または設定した使用プログラムがアンインストールされています。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで設定する情報を変更または削除する場合，先に［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を設定してください。［使用プログラム名］が設定された状態で変更または削除した場合，タイミングによっては誤動作を引き起こします。

KAVP12141-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました

［環境設定］ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12142-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました（他ホスト情報）

［環境設定］ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12143-W

環境設定ファイルの読み込みに失敗しました（ジョブネット監視情報）

［環境設定］ダイアログボックスで設定されている情報が読み込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12145-W

使用プログラム名を選択してください

［環境設定］ダイアログボックスで［使用プログラム名］が設定されていません。

(Ｏ)

［環境設定］ダイアログボックスで［使用プログラム名］に，使用プログラム名を設定してください。

KAVP12146-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました（他ホスト情報）

［環境設定］ダイアログボックスで，指定された情報を書き込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，ディスク容量を確認してください。

KAVP12147-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました（ジョブネット監視情報）

［環境設定］ダイアログボックスで，指定された情報を書き込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12148-W

環境設定ファイルの書き込みに失敗しました

［環境設定］ダイアログボックスで，指定された情報を書き込めませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12149-W

週間情報ファイルの作成に失敗しました

週間情報ファイルの作成に失敗しました。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，ディスク容量を確認してください。

KAVP12152-W

環境設定の更新に失敗しました

［環境設定］ダイアログボックスで指定された情報の更新に失敗しました。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12154-I

情報を書き込みました 新しい設定は今すぐ有効になります

スケジュール情報を変更または更新しました。

(Ｓ)

電源管理プロセスが再起動され，設定情報が有効になります。

KAVP12155-I

情報を書き込みました 新しい設定はJP1/Base Control Serviceサービスが起動後，有効になります

スケジュール情報を変更または更新しました。

(Ｓ)

次回ホストの電源運用時から，設定情報が有効になります。

(Ｏ)

JP1/Power Monitor評価版を使用している，かつ評価版の使用期限が過ぎている場合にも，このメッセージが出力されます。その場合は，統合トレースログファイルにメッセージKAVP13001-Eが出力されていないか確認してください。

KAVP12162-E

カレンダーが未設定か他のプログラムによって更新されています 時刻設定を行ってください

JP1/Power Monitorで設定したスケジュールと，電源制御装置で設定したスケジュールの両方で，ホストが運用されている可能性があります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

思わぬ動作トラブルが発生する場合があるので，JP1/Power Monitorで設定したスケジュールだけで運用してください。

KAVP12163-E

カレンダーは使用できない状態になっています

JP1/Power Monitorのインストール後，一度もスケジュール情報が設定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を設定してからホストを運用してください。

KAVP12164-E

カレンダー情報が設定されていません カレンダーの時刻設定を行なってください

スケジュール情報が設定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を設定してください。

KAVP12166-I

表示可能な週の最大数に達しました

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスで，表示可能な週の限界に到達しました。

KAVP12183-E

２０３８年以降はこのプログラムは使用できません

2038年以降に実行されました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorでは，2038年以降の運用ができません。

KAVP12185-I

他プログラムにより電源オン／オフの設定が変更されています

ほかのエディターやコマンドなどで設定が変更されています。

KAVP12186-W

運休日設定ダイアログボックスを作成できませんでした

［運休日設定］ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(Ｏ)

メモリー不足など，OSに障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12187-W

時刻設定ダイアログボックスを作成できませんでした

［時刻設定］ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(Ｏ)

メモリー不足など，OSに障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12188-W

年間カレンダー設定ダイアログボックスを作成できませんでした

［年間カレンダー設定］ダイアログボックス表示時に異常を検知しました。

(Ｏ)

メモリー不足など，OSに障害が発生していないかどうか確認してください。

KAVP12189-E

カレンダー情報の読み込みに失敗しました

スケジュール情報の読み込み時に障害が発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に表示されたエラーメッセージまたは統合トレースログファイルを参照して，障害を取り除いてください。

KAVP12192-W

カレンダー情報の書き込みに失敗しました Error Code：エラーコードまたはメッセージ

スケジュール情報の書き込みに失敗しました。

(Ｏ)

ディスク容量が不足していないかどうか確認してください。また，ほかのエラーメッセージを参照して障害を取り除いてください。

KAVP12193-W

メモリー不足が発生した為，処理を続行できません

ホストでメモリー不足が発生しています。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12194-Q

選択された日付は時刻設定されています 運休日にしますか？

運休日として選択した日付に，自ホストの電源をオン・オフする時刻が設定されています。

(Ｏ)

［はい］を選択すると，運休日に設定されます。

KAVP12196-W

正しい日付を入力してください

指定した日付に誤りがあります。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい日付を指定してください。

KAVP12197-W

正しい時刻を入力してください

指定した時刻に誤りがあります。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しい時刻を指定してください。

KAVP12198-W

これ以上追加できません

(Ｓ)

追加処理はできません。

KAVP12199-Q

選択された曜日には既に時刻設定された日付が含まれています 前の設定情報を上書きしますか？

選択された曜日には，自ホストの電源をオン・オフする時刻がすでに設定されています。

(Ｏ)

［はい］を選択すると，設定情報が上書きされます。

KAVP12211-E

ホスト名を空白だけで指定することはできません

［マネージャーの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に，空白文字だけを指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［マネージャーの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に，正しいホスト名を指定してください。

KAVP12212-E

ホスト名の長さは1〜255文字で設定してください

［マネージャーの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に，不正な文字を指定しました。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［マネージャーの設定］ダイアログボックスの［ホスト名］に，255バイト以内でホスト名を指定してください。

KAVP12213-W

マネージャーの設定が登録できません

マネージャーホストの情報が変更できませんでした。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorのインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

KAVP12214-W

マネージャーの設定が解除できません

マネージャーホストの情報が変更できませんでした。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12215-I

マネージャーの設定が登録されました

マネージャーホストの設定が完了しました。

KAVP12216-I

マネージャーの設定が解除されました

マネージャーホストの設定を解除しました。

KAVP12217-E

レジストリーの読み込みに失敗した為処理を中止します

マネージャーホストの情報の読み込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正常に運用されているかどうか確認してください。

KAVP12218-E

メモリー不足のため処理を終了します

ホストでメモリー不足が発生しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12219-E

［マネージャー−リモート電源連携］が起動されている為処理を中止します

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウを閉じてから操作してください。

KAVP12224-E

領域の確保ができません

ホストでメモリー不足が発生しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12226-E

レジストリーが見つかりません

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorの運用環境が異常です。JP1/Power Monitorを再インストールしてください。

KAVP12227-E

システム環境の設定に失敗しました

システム環境変数の設定エラーです。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSの実行環境が正常かどうか確認してください。

KAVP12228-I

システム環境の設定が正常に行われました

新規のシステム環境が正しく設定されました。

KAVP12235-I

既に設定されています

設定しようとした情報は，すでに設定されています。

KAVP12236-I

システム環境にパスはありませんでした

パスを解除する要求がありましたが，環境パスは登録されていませんでした。

KAVP12239-E

変数値に誤りがあります

変数の種類が文字列ではありません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

OSのシステム環境パスの属性を確認してください。

KAVP12251-E

「カレンダー設定」が起動されているため処理を中止します

［カレンダー設定］ダイアログボックスが起動しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［カレンダー設定］ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12252-E

「カレンダーの週間情報」が起動されているため処理を中止します

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスが起動しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12253-E

カレントディレクトリの取得に失敗したため処理を中止します

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12261-E

System Manager電源制御ライブラリがみつかりません 正しくインストールされているか確認してください

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/ServerConductorをインストールしてください。

KAVP12263-I

カレンダーの設定値が変更されました

スケジュールの設定内容が変更されました。

KAVP12264-E

カレンダー定義が読み込めません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12265-E

カレンダー情報が設定されていません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を設定してください。

KAVP12266-E

カレンダー設定のユーザー権限がありません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

Administrators権限のあるユーザーかどうか確認してください。

KAVP12269-E

回復不能なエラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を行ってください

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。再起動したあとも回復しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12270-E

回復不能なエラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を確認してください

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。再起動したあとも回復しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12271-E

ＳＶＰマネージャーもしくはＳＶＰドライバが動作していないため カレンダー設定ができません

System Managerが停止しているか，または正常に稼働していません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Manager−Management Consoleが正しくインストールされているかどうか，またはインストールされているホストの動作状況が正しいかどうか確認してください。

KAVP12272-E

ＳＶＰマネージャーもしくはＳＶＰドライバがビジーのため カレンダー設定ができません

System Managerがビジー状態です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

しばらく時間を置いてから，再度実行してください。

JP1/Power Monitorでホストの電源を制御する場合，System Managerでスケジュールを設定しないでください。また，自ホストの終了中にスケジュールを操作しないでください。

KAVP12273-E

ＳＶＰがビジーのためカレンダー設定ができません

System Managerがビジー状態です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

しばらく時間を置いてから，再度実行してください。

JP1/Power Monitorでホストの電源を制御する場合，System Managerでスケジュールを設定しないでください。また，自ホストの終了中にスケジュールを操作しないでください。

KAVP12274-E

SVPボードの準備ができていないので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

SVPボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また，System Managerが正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12275-E

SVPボードに障害が発生したので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

SVPボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また，System Managerが正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12276-E

SVPボードが接続されていないので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

SVPボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また，System Managerが正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12277-E

SVPボードが動作していないので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

SVPボードが正しく設定されているかどうか確認してください。また，System Managerが正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12278-E

SVPドライバが起動していないので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Managerが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12279-E

SVPドライバの初期化に失敗しました カレンダー設定は行えません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Managerが正しくインストールされているかどうか確認してください。また，正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12280-E

SVPドライバ内でメモリー不足が発生したので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12281-E

System Manager電源制御ライブラリ内でメモリー不足が発生したので カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12282-E

System Manager電源制御ライブラリが壊れています カレンダー設定は行えません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Managerが正しく動作しているかどうか確認してください。

KAVP12283-E

System Manager内部でレジストリーエラーが発生しました カレンダー設定は行えません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

System Managerが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12284-E

System Managerでエラーが発生しました(CODE=エラーコード) システムを再起動後，カレンダー設定を行って下さい

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。回復した場合は，System Managerが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12285-E

System Managerの電源制御機能は，他のプロセスで使用中です

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

電源制御の多重実行はできません。

KAVP12286-E

他のプログラムでカレンダー設定が実行中です

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュール情報を編集しているときは，自ホストの電源制御をしないでください。

KAVP12287-E

Windowsで回復不能エラーが発生しました システムの再起動後カレンダー設定を行って下さい

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。再起動しても回復しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12289-E

ＳＶＰで回復不能エラーが発生しました（エラーコード）システムの再起動後カレンダー設定を行って下さい

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホストを再起動してください。再起動しても回復しない場合，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12290-E

設定値が不正なのでカレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

スケジュールを正しく設定してください。

KAVP12291-E

メモリーが不足しているので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

十分なメモリー環境でホストを運用してください。

KAVP12292-E

不正な日付が指定されているので，カレンダー設定ができません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しい日付を指定してください。

KAVP12301-I

指定された情報を設定しました

指定された情報を設定しました。

KAVP12302-E

指定された使用プログラム名に誤りがありました

指定された使用プログラム名は，インストールされていないため指定できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

指定した使用プログラム名に対応する使用プログラムをインストールしてください。

KAVP12303-E

指定された情報の削除でエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12304-E

指定された情報の設定でエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

OSが正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP12305-E

指定された情報が存在しないため削除できません

指定された情報は，すでに削除されているかまたは指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

指定した情報を確認してコマンドを再実行してください。

KAVP12306-I

指定された情報を削除しました

指定された情報を削除しました。

KAVP12307-I

情報は何も登録されていません

要求された情報は，何も設定されていません。

KAVP12308-I

上記の情報が登録されています

表示された情報が設定されています。

KAVP12309-E

レジストリーの初期化でエラーが発生しました

JP1/Power Monitorの実行環境が異常です。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12310-E

レジストリーに空きがないので書き込めません

制御装置種別の設定可能な最大数は5種類までです。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［制御装置種別］に設定されている電源制御装置を確認してください。制御装置種別は5種類までしか設定できません。

KAVP12311-E

重複した制御装置種別が設定されているため設定できません

すでに同名の制御装置種別が設定されています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスで，［制御装置種別］に設定されている電源制御装置を確認してください。［制御装置種別］は，同じ名前の電源制御装置を重複して設定できません。

KAVP12322-E

ファイルのコピーに失敗しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ディスク容量およびメモリーが十分かどうか確認してください。

KAVP12323-W

コピー元のGrpEntry.datファイルは存在しません

コピー元のフォルダに退避するグループ化定義ファイルは存在していません。

KAVP12324-W

コピー元のmrghost.prmファイルは存在しません

コピー元のフォルダにエージェント定義ファイルは存在していません。

KAVP12325-I

GrpEntry.datファイルが正常にコピーされました

グループ化定義ファイルが正常にコピーされました。

KAVP12326-I

mrghost.prmファイルが正常にコピーされました

エージェント定義ファイルが正常にコピーされました。

KAVP12327-E

ホスト名は1バイト以上63バイト以内で指定してください

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホスト名を1バイト以上63バイト以内で指定し，コマンドを再実行してください。

KAVP12328-E

ホスト名を指定してください

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP12329-I

指定された情報は存在しません

JP1定義情報に異常を検知しました。

(Ｏ)

JP1/Baseが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12330-E

HccSysRegistry関数でエラーが発生しました（システムエラー）

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Baseが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP12341-I

自ホストはエージェントホストとして設定されています

このメッセージが表示されたホストは，エージェントホストとして設定されています。

KAVP12351-I

電源OFF時間になりました

自ホストの計画終了または強制終了が開始されます。

KAVP12352-I

強制終了予定時刻(AomScheduleGet) = 年月日時刻表示

スケジュールに設定されている強制終了予定時刻を表示します。

KAVP12353-I

終了予定時刻(AomScheduleGet) = なし

スケジュールに次回の終了予定時刻が設定されていないことを表します。

KAVP12354-I

最早到達終了時刻(AomScheduleGet) = 計画終了: 年月日時刻表示

次に行われる終了処理は計画終了処理であることとその終了予定時刻を表示します。

KAVP12355-I

最早到達終了時刻(AomScheduleGet) = 強制終了: 年月日時刻表示

次に行われる終了処理は強制終了処理であることとその終了予定時刻を表示します。

KAVP12356-I

次回電源投入予定時刻(AomScheduleGet) = 年月日時刻表示

次回電源投入予定時刻を表示します。

KAVP12357-I

次回電源投入予定時刻(AomScheduleGet) = なし

次回電源投入予定時刻が設定されていないことを表します。

KAVP12358-I

電源制御処理は正常に終了しました（処理実行結果 = 0）

電源制御処理は正常に終了しました。

KAVP12360-I

状態確認要求を発信しました。発信ホスト：エージェントホスト名

エージェントホストに対して状態問い合わせ処理をしました。

KAVP12361-I

エージェントホストからの状態報告を待ちます

エージェントホストからの状態報告を待ちます。

KAVP12362-I

状態確認要求発信処理が完了しました

エージェントホストに対する状態問い合わせ処理が完了しました。

KAVP12363-I

エージェントホストの状態情報を取得します

エージェントホストの状態情報を取得します。

KAVP12364-I

エージェントホストからの状態報告待ちを中止しました

エージェントホストが停止中のため，状態問い合わせに対してエージェントホストから応答がありませんでした。

KAVP12365-E

［環境設定］が起動されているため処理を中止します

［環境設定］ダイアログボックスが起動しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［環境設定］ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12366-E

［電源制御装置の設定］が起動されているため処理を中止します

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが起動しています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスを閉じてください。

KAVP12401-I

JP1/PW Manager Serviceサービス（論理ホスト名=論理ホスト名）を起動します

論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスを起動します。

KAVP12403-I

JP1/PW Manager Serviceサービス（論理ホスト名=論理ホスト名）を停止します

論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスを停止します。

KAVP12405-W

JP1/PW Manager Serviceサービス（論理ホスト名=論理ホスト名）処理中にエラーが発生しました

論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービス処理中にエラーを検知しました。

(Ｓ)

該当する論理ホスト上のリモート電源マネージャーサービスの処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12408-E

論理ホスト名が指定されていません

リモート電源マネージャー画面の起動時にエラーを検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

リモート電源マネージャー画面はアイコンから起動してください。

KAVP12412-E

指定されたホスト名は論理ホストとして登録されていません（論理ホスト名=論理ホスト名）

指定されたホスト名は論理ホストとして登録されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

指定したホスト名が正しいか確認してください。

有効な論理ホスト名を登録して再実行してください。

KAVP12413-E

ローカル運用状態ファイルの書き込みに失敗しました

ローカルスケジュール管理プロセスからのローカル運用状態ファイルの書き込みに失敗しました。

(Ｓ)

ローカル電源スケジュール運用は継続しますが，jaomshowiコマンドの結果が正常に出力されません。

(Ｏ)

次の事項を確認してください。

エディターなどでPWROOT下のファイルを直接参照したままになっていないか。

ディスクが満杯になっていないか。

十分なメモリー環境で運用されているか。

KAVP12414-E

ローカル運用状態取得に失敗しました

ローカル運用状態の取得に失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次の事項を確認してください。

エディターなどでPWROOT下のファイルを直接参照したままになっていないか。

ディスクが満杯になっていないか。

十分なメモリー環境で運用されているか。

KAVP12418-E

JP1/Baseの初期化に失敗しました（論理ホスト名=論理ホスト名）（リターンコード=リターンコード）

JP1/Baseの初期化に失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base共通定義情報の操作中にメモリー不足が発生した可能性があります。十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP12419-E

JP1/Base共通定義情報内情報の読み込みに失敗しました（論理ホスト名=論理ホスト名）

JP1/Base共通定義情報内の情報の読み込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12420-E

JP1/Base共通定義情報内情報の書き込みに失敗しました（論理ホスト名=論理ホスト名）

JP1/Base共通定義情報内の情報の書き込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12421-E

ホスト名に論理ホスト名を指定することはできません

ホスト名には論理ホスト名を指定できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

エージェントホストとして自論理ホスト名は指定できません。有効なエージェントホスト名を指定して再実行してください。

KAVP12422-I

自ホストに対する操作要求を無視します

自ホストに対する操作要求を無視します。

(Ｓ)

自ホストに対するリモート電源操作要求は無視されます。

KAVP12423-E

指定されたサービスは存在しません

指定された論理ホスト上にリモート電源マネージャーサービスが登録されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

マネージャーサービスが登録されている論理ホストを指定して再実行してください。

KAVP12425-E

jaompwagtコマンドで-hオプションは第1引数で指定してください

コマンドの文法エラーです。jaompwagtコマンド実行時に，-hオプションは第1引数に指定してください。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

オプションの誤りを訂正して，コマンドを再実行してください。

KAVP12426-W

バックアップファイルからデータを復旧しました（ファイル名=ファイル名）

JP1/Power Monitorが管理しているエージェントホストの情報ファイルで異常を検知したため，バックアップファイルを使用してデータを復旧しました。原因としては，ファイル書き込み中の電源断などによってディスク異常が発生したことが考えられます。

(Ｓ)

バックアップファイルからデータを読み込み，異常を検知したデータファイルを復旧し，処理を続行します。

KAVP12501-I

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）をインポートしました．

運転スケジュール定義ファイル情報をインポートしました。

KAVP12502-E

指定された運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）がありません．

運転スケジュール定義ファイルがありません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

正しい運転スケジュール定義ファイル名を指定してください。

KAVP12503-E

指定された運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）の内容に誤りがあります（行番号）．

運転スケジュール定義ファイルで設定した内容に誤りがあります。エラー行の行番号を表示します。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，誤りを修正してください。Windowsホストの運転スケジュール定義ファイルの設定内容については，「13.2.1　運転スケジュール定義ファイル」を参照してください。

KAVP12504-W

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した１日に設定する電源オン・オフの回数が７回以上設定されています．７回目以降のスケジュールはインポートしません（行番号）．

1日に電源オン・オフが7回以上設定されています。同日で到達する時刻の早い順に6回分をインポートしました。インポートしない時刻が設定されている行の行番号を表示します。

(Ｓ)

早い順に6回分をインポートします。7回以降の情報はインポートしません。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，必要があれば設定を変更してください。

KAVP12505-I

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した特定日はコマンド実行日から次年同月−１ヶ月までをインポートします．YYYY/MM/DD以降はインポートしません．

コマンド実行日から次年同月−1か月以降に特定日が設定されています。

(Ｓ)

コマンド実行日から次年同月−1か月までの特定日をインポートします。それ以降の特定日情報はインポートしません。

KAVP12506-W

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した翌日の時刻とみなす時刻設定はインポートしません（行番号）．

翌日の時刻とみなされる設定はインポートしません。インポートしない時刻が設定されている行の行番号を表示します。

(Ｓ)

翌日の時刻とみなされる設定はインポートしません。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，設定を修正してください。

KAVP12507-W

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した (+n)指定時刻はインポートしません（行番号）．

(+n)指定の時刻はインポートしません。

インポートしない時刻が設定されている行の行番号を表示します。

(Ｓ)

(+n)指定の時刻はインポートしません。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，(+n)指定を修正してください。

KAVP12508-E

指定した運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）はテキストファイルではありません．

インポートするファイルはテキストファイルではありません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

エディターで編集した運転スケジュール定義ファイルを指定してください。

KAVP12509-E

指定した運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）は継続文字で終わっています（行番号）．

運転スケジュール定義ファイルの最後が継続文字（¥）で終わっています。エラー行の行番号を表示します。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，誤りを訂正してください。

KAVP12510-E

運転スケジュール定義ファイルの指定がありません

インポートまたはエクスポートする運転スケジュール定義ファイルが指定されていません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートまたはエクスポートを中止します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルを指定して，インポートまたはエクスポートを再実行してください。

KAVP12511-E

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した運転時間が重複しています（行番号）．

運転スケジュール定義ファイルに，同じ運転時刻を指定しています。エラー行の行番号を表示します。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，正しい時刻を指定してください。

KAVP12512-E

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した終了時刻の順序が正しくありません (行番号)

運転スケジュール定義ファイルで，監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻の指定順序に矛盾があります。

エラー行の行番号を表示します。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルのインポートを中止します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの内容を確認し，各終了時刻を次のように指定してください。

監視終了開始時刻＜制限終了開始時刻＜強制終了開始時刻

KAVP12514-W

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定したスケジュール追加指定(＋)は無視します (行番号)

運転スケジュール定義ファイルの同日指定に運休日の指定が含まれています。インポートしない行の行番号を表示します。

(Ｓ)

誤った＋指定行はインポートしません。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの運休日の設定を確認してください。

KAVP12515-W

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）に指定した日付または曜日に誤りがあります（行番号）．

年単位で指定した運転スケジュール定義ファイルで，日付と曜日が一致していない，またはうるう年でない年に2月29日のスケジュールを定義しています。

インポートしない行の行番号を表示します。

(Ｓ)

該当する特定日はインポートしません。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの特定日の指定を確認し，誤りを修正してください。

KAVP12516-E

メモリー不足が発生しました．

インポートまたはエクスポート中にメモリー不足が発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

システムの状態を確認してください。

KAVP12517-E

運転スケジュール定義ファイル（”指定ファイル名”）をインポートできません．

インポートの処理に失敗しました。なお，引数の誤りでファイル名が指定されていない場合，「（”指定ファイル名”）」は出力しません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルからのインポートを中止します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照して，問題を解決してください。

KAVP12518-E

１件のパラメタ長が500バイトを超えています (行番号)

1行の長さが500バイトを超えています。継続文字（¥）で行を継続している場合は，継続行を含めた長さになります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

1行が500バイト以内になるように指定してください。

KAVP12551-I

運転スケジュール定義をファイル（”指定ファイル名”）へエクスポートしました．

カレンダーデータを指定ファイルに運転スケジュール定義ファイル形式でエクスポートしました。

KAVP12552-E

出力先ファイル（”指定ファイル名”）が既に存在するのでエクスポートしません．

指定したファイルはすでにあります。上書き指定（-uオプション指定）されていないのでエクスポートしません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルへのエクスポートを中止します。

(Ｏ)

次のどれかで対処してください。

別のファイル名を指定する

同一名称ファイルを退避もしくは削除する

上書き指定をする

KAVP12553-W

出力先ファイル（”指定ファイル名”）が既に存在するので上書きします．

エクスポートする出力先ファイルはすでにあります。

上書き指定（-uオプション指定）されているので上書きします。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルを上書きしてエクスポートします。

KAVP12554-E

出力先ファイル（”指定ファイル名”）へエクスポートできません．

エクスポートの処理に失敗しました。なお，引数の誤りでファイル名が指定されていない場合，「（”指定ファイル名”）」は出力しません。

(Ｓ)

運転スケジュール定義ファイルへのエクスポートを中止します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照して，問題を解決してください。

KAVP12601-I

自ホストに対する操作要求が行なわれました（ホスト名＝ホスト名）．

自ホストに対する操作要求が行われた場合，出力します。

(Ｏ)

自ホストに対するリモート電源制御機能はサポートしていません。

自ホストに対して電源制御を行なう場合は，aompwconコマンドを使用してください。

KAVP12701-I

AMTによる電源制御を開始します

AMTによる電源制御を開始します。

KAVP12702-I

AMTによる電源制御を終了します

AMTによる電源制御を終了します。

KAVP12703-E

AMTによる電源制御実行中にエラーが発生しました (Error Code: エラーコードまたはメッセージ)

AMTによる電源制御実行中にエラーを検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

「エラーコードまたはメッセージ」に「HTTP Error = 401」を含む場合

指定したユーザー名やパスワードが正しいか

「エラーコードまたはメッセージ」に「HTTP Error = 401」を含まない場合

対象ホストでAMTが有効になっているか

指定したIPアドレスが正しいか

ファイアウォールの設定が正しいか

KAVP12704-I

Wake on LANによる電源制御を開始します

Wake on LANによる電源制御を開始します。

KAVP12705-I

Wake on LANによる電源制御を終了します

Wake on LANによる電源制御を終了します。

KAVP12706-E

Wake on LANによる電源制御実行中にエラーが発生しました

Wake on LANによる電源制御実行中にエラーを検知しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12707-E

Wake on LANでは強制電源オフ，強制再起動をサポートしていません

Wake on LANでは強制電源オフ，強制再起動を実行できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで種別「WOL」を指定しているエージェントホストに対しては，起動だけを実行してください。

KAVP12708-E

サブネットマスクが指定されていません

サブネットマスクが指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

サブネットマスクを指定してください。

KAVP12709-E

サブネットマスクに正しい値を入力してください

不正なサブネットマスクが指定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいサブネットマスクを指定してください。

KAVP12710-E

MACアドレスが指定されていません

MACアドレスが指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

MACアドレスを指定してください。

KAVP12711-E

MACアドレスに正しい値を入力してください

不正なMACアドレスが指定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいMACアドレスを指定してください。

KAVP12712-E

ユーザー名が指定されていません

ユーザー名が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

ユーザー名を指定してください。

KAVP12713-E

ユーザー名の長さは16文字以内で設定してください

ユーザー名が正しく指定されていません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

16文字以内のユーザー名を指定してください。

KAVP12714-E

制御装置種別に「AMT」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「AMT」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「AMT」以外の名前を指定してください。

KAVP12715-E

制御装置種別に「WOL」を指定することは出来ません

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「WOL」は指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［制御装置種別］に，「WOL」以外の名前を指定してください。

KAVP12716-E

パスワードが指定されていません

パスワードが指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

パスワードを指定してください。

KAVP12717-E

パスワードの長さは20バイト以内で設定してください

パスワードが正しく指定されていません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

20バイト以内のパスワードを指定してください。

KAVP12801-E

IPv6形式のIPアドレスを指定できません

このOSでは，IPv6をサポートしていません。IPv6形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

IPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAVP12802-E

IPv6形式のIPアドレスを指定できません

OSでIPv6が無効となっているため，IPv6形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

OSでIPv6を有効にしてください。または，OSでIPv4が有効である場合，IPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAVP12803-E

IPv4形式のIPアドレスを指定できません

OSでIPv4が無効となっているため，IPv4形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

OSでIPv4を有効にしてください。または，次の条件をすべて満たす場合，IPv6形式のIPアドレスを指定してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSで「yes」が設定されている

JP1/Power MonitorでIPv6をサポートしているOSである

OSでIPv6が有効である

IPv6をサポートしている電源制御の種別である

KAVP12804-E

IPv6をサポートしていない電源制御種別です

［エージェントホストの設定］ダイアログボックスの［種別］で［SVP］または［WOL］を選択している場合は，IPv6形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

IPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAVP12805-E

IPv6形式のIPアドレスを使用できない環境です

この環境では，IPv6形式のIPアドレスを使用できません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

［エージェントホストの設定］ダイアログボックス，またはjpw_set_upstreamコマンドでIPv4形式のIPアドレスを指定してください。

IPv6形式のIPアドレスを使用する場合は，次のことを確認してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSで「yes」が設定されているか

JP1/Power MonitorでIPv6をサポートしているOSであるか

OSでIPv6が有効であるか

KAVP12901-I

ホストのシャットダウン処理を開始します

ホストのシャットダウンを開始します。

KAVP12902-I

次回電源投入時刻までの間隔が短いため、ホストを再起動します

(Ｓ)

ホストを再起動します。

KAVP12903-I

APCへ電源オフ要求を発信しました 発信先：[IPアドレス]

APCの電源制御装置へ電源オフ要求を発信しました。

KAVP12904-E

APCへのデータ送信時にエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

JP1/Power MonitorでサポートされているAPCの電源制御装置かどうか

jpw_set_upsparmコマンドで，指定したIPアドレス，コミュニティ名が正しいか

指定したコミュニティ名にWrite+権限があるか

ファイアウォールの設定が正しいか

通信環境が著しく劣化していないか

KAVP12905-E

ローカルUPS情報が定義されていません

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

jpw_set_upsparmコマンドでUPSの情報を設定してください。

KAVP12906-E

ローカルUPS情報定義ファイルの読み込みに失敗しました

ローカルUPS情報定義ファイルが正常に読み込めません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP12907-I

電源オフから電源オンまでの間隔が1年を超えているため電源オフだけを行います

ホストの電源をオフにする時刻と電源をオンにする時刻の間隔が1年以上の場合，設定した時刻にホストの電源がオンになりません。

(Ｓ)

設定した次回電源投入時刻を無効とし，電源オフだけを行います。

(Ｏ)

次のどれかの方法で対処してください。

手動で電源をオンにする。

ホストの電源オフから電源オンまでの間隔を，1年未満，かつ電源制御装置がサポートしている最大値以内になるように次回電源投入時刻を設定する。

電源制御装置がサポートしている最大値については，電源制御装置のマニュアル等で確認してください。

KAVP12910-E

ＩＰアドレスに正しい値を入力してください

不正なIPアドレスが指定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいIPアドレスを指定してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSで「no」が設定されている場合は，IPv4形式のIPアドレスだけを指定できます。

KAVP12911-E

コミュニティ名が指定されていません

コミュニティ名が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

コミュニティ名を指定してください。

KAVP12912-E

コミュニティ名の長さは8バイト以内で設定してください

コミュニティ名が正しく指定されていません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

8バイト以内の文字列でコミュニティ名を指定してください。

KAVP12913-E

指定された情報の参照でエラーが発生しました

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

OSのリソース・メモリー状況が著しく劣化していないか

KAVP12914-I

情報が登録されていないため削除できません

情報は，何も設定されていないか，すでに削除されています。

(Ｓ)

処理を中断します。

KAVP12915-E

IPv6形式のIPアドレスを指定できません

このOSでは，IPv6をサポートしていません。IPv6形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

IPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAVP12916-E

IPv6形式のIPアドレスを指定できません

OSでIPv6が無効となっているため，IPv6形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

OSでIPv6を有効にしてください。

または，OSでIPv4が有効である場合，IPv4形式のIPアドレスを指定してください。

KAVP12917-E

IPv4形式のIPアドレスを指定できません

OSでIPv4が無効となっているため，IPv4形式のIPアドレスを指定できません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

OSでIPv4を有効にしてください。または，次の条件をすべて満たす場合，IPv6形式のIPアドレスを指定してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSで「yes」が設定されている

JP1/Power MonitorでIPv6をサポートしているOSである

OSでIPv6が有効である

IPv6をサポートしている電源制御の種別である

KAVP13001-E

JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています

JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorを使用し続ける場合は，同じバージョンの製品版を上書きインストールしてください。

KAVP13002-E

製品情報のチェックでエラーが発生しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

17.4.2　UNIXで表示されるメッセージ

ここでは，UNIX版JP1/Power Monitorで表示されるメッセージについて説明します。

KAVP0001-E

Cannot open specified file(ファイル名)：システムのエラーメッセージ.

指定したファイル(ファイル名)がオープンできません：システムのエラーメッセージ

指定したファイルにアクセス権限がないなどで，ファイルが開けません。

(Ｓ)

ファイルの処理を中断します。

(Ｏ)

誤りを訂正して再実行してください。

KAVP0002-E

Event Server cannot be connected.

イベントサーバに接続できません

イベントサーバを起動しないで，コマンドを実行しました。

(Ｓ)

プロセスを中止します。

(Ｏ)

イベントサーバを起動してからコマンドを再実行してください。

KAVP0050-E

Automatic Operation was not executed.

自動運転は行なわれていません

JP1/Power Monitorデーモンを起動しないで，コマンドを実行しました。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

jaomstartコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを起動してからコマンドを再実行してください。

KAVP0051-E

Command is invalid because system termination is in progress.

ホスト終了処理中のためコマンドは無効です

ホスト終了処理中のため実行したコマンドは無効です。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

必要に応じて，ホストを再起動してからコマンドを再実行してください。

KAVP0053-E

Illegal option(-文字) exists.

不正なオプション(-文字)が指定されています

誤ったオプションが指定されています。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0054-E

Value for option(-文字) is not specified.

オプション(-文字)の値が指定されていません

オプションに引数が指定されていません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0055-E

Extra argument(Ｓ) exist.

余分な引数が指定されています

余分な引数を指定しています。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0056-E

Invalid value for option(-文字).

オプション(-文字)の値に誤りがあります

指定したオプションに誤りがあります。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0057-E

Option(-文字) appears twice or more.

オプション(-文字)が2回以上指定されています

同じオプションを2回以上指定しています。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0058-W

Length of a parameter exceeds 500 bytes. (line：行番号)

1件のパラメタ長が500バイトを超えています (行番号：行番号)

ファイルの1件(継続文字(¥)も考慮した)のパラメーター長が500バイトを超えています。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

パラメーターを500バイト以内で指定し直してコマンドを再実行してください。

KAVP0063-W

Specified file(ファイル名) has no parameter.

指定したファイル(ファイル名)にパラメタがありません

指定したファイルにチェック対象のパラメーターがありません(空白，改行，コメント行だけのファイルです)。

(Ｓ)

該当するファイルの処理を中断します。複数のファイル名を指定している場合は，次のファイルの処理をします。

(Ｏ)

正しいファイル名を指定するか，またはファイルにパラメーターを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0064-E

Specified file(ファイル名) is not a text file.

指定したファイル(ファイル名)はテキストファイルではありません

指定したファイルが正しいテキストファイルではありません。

(Ｓ)

該当するファイルの処理を中断します。複数のファイルを指定している場合は，次のファイルの処理をします。

(Ｏ)

正しいファイルを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0065-W

Specified file(ファイル名) ends with Continuation character.

指定したファイル(ファイル名)は継続文字で終わっています

指定したファイルの最後が継続文字（¥）で終っています。

(Ｓ)

該当するファイルの処理を中断します。複数のファイルを指定している場合は，次のファイルの処理をします。

(Ｏ)

継続文字（¥）の直後に改行コードを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0067-E

Automatic Power Control canceled.

自動システム開始／終了処理は中止しました

自動システム開始／終了処理は中止します。

(Ｓ)

JP1/Power Monitorを停止します。

(Ｏ)

JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0071-E

Option(-文字) is invalid.

オプション(-文字)は無効です

オプションの組み合わせで，無効になるものを指定しています。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0072-E

No file specified.

ファイルの指定がありません

チェックするファイルの指定がありません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

ファイルを指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0150-E

Invalid specification in Operation Schedule Definition File.

運転スケジュール定義ファイルに誤った指定があります

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に誤りがあります。

(Ｓ)

スケジュールでの運用を中止します。

(Ｏ)

誤り個所はjaomchecsコマンドでチェックしてください。運転スケジュール定義ファイルの定義内容の誤りを訂正し，jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止後，jaomstartコマンドを再実行してください。

KAVP0151-E

Invalid specification in Configuration Definition File.

構成定義ファイルに誤った指定があります

構成定義ファイルの定義に誤った指定があります。

(Ｓ)

処理を終了します。

(Ｏ)

誤りの個所はjaomcheccコマンドでチェックしてください。構成定義ファイル中の誤りを訂正して，jaomstartコマンドを再実行してください。

KAVP0154-W

Operation times specified in Operation Schedule Definition File overlap.

運転スケジュール定義ファイルに指定した運転時間が重複しています

運転スケジュール定義ファイルに，重複した運転時刻が設定されています。

(Ｓ)

スケジュールでの運用は，しません。

(Ｏ)

jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止し，運転スケジュール定義ファイルを修正してから，jaomstartコマンドを再実行してください。または，別の運転スケジュール定義ファイルを指定して，jaomstartコマンドを再実行してください。

KAVP0155-W

Configuration Definition File was not found, execution proceeding with default value.

構成定義ファイルがないので省略値で起動します

標準の構成定義ファイルがなく，運転スケジュール定義ファイルにも設定されていません。

(Ｓ)

構成定義ファイルが設定されていない状態で起動します。

(Ｏ)

必要があれば，jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止し，構成定義ファイルを設定して，jaomstartコマンドを再実行してください。

KAVP0156-I

Monitoring Termination started.

監視終了処理を開始します

監視終了開始時刻に到達したので監視終了処理を開始しました。

KAVP0157-I

Restrictive Termination started.

制限終了処理を開始します

制限終了開始時刻に到達したので制限終了処理を開始します。

KAVP0158-I

Forced Termination started.

強制終了処理を開始します

強制終了開始時刻に到達したので強制終了処理を開始します。

KAVP0159-I

Next Power-on Time reached.

電源投入時刻に到達しました

JP1/Power Monitorが終了しないまま，次回電源投入時刻に到達しました。

KAVP0160-I

Automatic System Start Time Command executed.

自動運転開始時コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている自動運転開始時コマンドを，JP1/Power Monitorデーモンの起動時に実行します。

KAVP0161-I

Command before Automatic System Stop executed.

自動システム終了前コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている自動システム終了前コマンドを，終了処理開始時刻に実行します。

KAVP0162-I

Terminating Condition Monitoring Command executed.

終了条件監視コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている終了条件監視コマンドを，監視終了の終了条件成立時または制限終了開始時刻に実行します。

KAVP0163-I

System Restrict Command executed.

機能制限コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている機能制限コマンドを，監視終了の終了条件成立時または制限終了開始時刻に実行します。

KAVP0164-I

Power-on Time Reached Command executed.

電源投入時刻到達時コマンドを実行します

構成定義ファイルに指定されている電源投入時刻到達時コマンドを，ホストが終了しないまま次回電源投入時刻に到達したときに実行します。

KAVP0165-I

Automatic System Start Time Command terminated.

自動運転開始時コマンドが終了しました

自動運転開始時コマンドが終了しました。

KAVP0166-I

Command before Automatic System Stop terminated.(戻り値)

自動システム終了前コマンドが終了しました(戻り値)

自動システム終了前コマンドが終了しました。

KAVP0167-I

Terminating Condition Monitoring Command terminated.(戻り値)

終了条件監視コマンドが終了しました(戻り値)

終了条件監視コマンドが終了しました。

KAVP0168-I

System Restrict Command terminated.(戻り値)

機能制限コマンドが終了しました(戻り値)

機能制限コマンドが終了しました。

KAVP0169-I

Power-on Time Reached Command terminated.

電源投入時刻到達時コマンドが終了しました

電源投入時刻到達時コマンドが終了しました。

KAVP0170-I

Command(コマンド名) execution canceled.

コマンド(コマンド名)の実行を打ち切りました

構成定義ファイルに設定されているコマンド実行打ち切り時間を超えたため，自動運転ユーザーコマンドまたは電源制御装置を制御するコマンドの実行を打ち切りました。

KAVP0171-W

Termination Processing Start Time not specified.

終了時刻の指定がありません

監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻がすべて指定されていません。

(Ｓ)

待ち状態になります。

(Ｏ)

jaomchangコマンドで各終了開始時刻を指定するか，または，次のように対処してください。

jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを中止する。

運転スケジュール定義ファイルに各終了開始時刻を指定する。

運転スケジュール定義ファイル名を構成定義ファイルに指定する。

jaomstartコマンドを実行する。

KAVP0172-W

Power-on Reservation canceled because Next Power-on Time is after the limit.

次回電源投入時刻が設定時より限界値を超えているため電源投入予約はできません

次回電源投入時刻が設定時より限界値を超えているため，電源投入予約ができません。

(Ｏ)

jaomchangコマンドで次回電源投入時刻を次月同日同時刻−1分(グリニッジ標準時刻に基づく)以内に設定するか，または，次のように対処してください。

jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止する。

運転スケジュール定義ファイルに次月同日同時刻−1分(グリニッジ標準時刻に基づく)以内の次回電源投入時刻を指定する。

運転スケジュール定義ファイル名を構成定義ファイルに指定する。

jaomstartコマンドを実行する。

KAVP0173-W

This machine does not have Power-on Reservation System, so the Next Power-on Time is ignored.

電源投入予約機構が存在しないため電源投入予約はできません

ハードウェアの電源投入予約機構がないため電源投入予約ができませんでした。

(Ｏ)

電源制御装置を設定してください。

KAVP0174-E

Cannot execute command(コマンド名) because of no executing permission.

コマンド(コマンド名)に実行権限がないため実行できません

実行権限がないため，指定した自動運転ユーザーコマンドが実行できませんでした。

(Ｓ)

自動運転ユーザーコマンドを無視して処理を実行します。

(Ｏ)

該当する自動運転ユーザーコマンドを実行しないで処理を続けてください。または，次のように対処してください。

スーパーユーザーでホストにアクセスする。

jaomstopコマンドで処理を中断する。

jaomstartコマンドを実行する。

KAVP0175-I

Power Control Command(コマンド名) executed.

電源制御コマンド(コマンド名)を実行します

電源制御装置を制御するコマンドを実行しました。

KAVP0176-I

Power Control Command(コマンド名) terminated.(return-code=戻り値)

電源制御コマンド(コマンド名)が終了しました(戻り値：戻り値)

電源制御装置を制御するコマンドが終了しました。

KAVP0181-I

Next Power-on Time re-reserved.

電源投入時刻を再設定しました

次回電源投入時刻が取り消されている可能性があるため，次回電源投入時刻を再設定しました。

KAVP0182-E

Failed to re-reserve Next Power-on Time.

電源投入時刻の再設定に失敗しました

次回電源投入時刻が取り消されている可能性があるため，次回電源投入時刻を再設定しましたが，エラーが発生しました。

KAVP0183-I

Executing shutdown.(option： shutdownコマンドまたはalt_shutdownコマンドへの引数，次回電源投入時刻： 次回電源投入時刻)

Shutdown処理を実行します(オプション： shutdownコマンドまたはalt_shutdownコマンドへの引数，次回電源投入時刻：次回電源投入時刻)

終了条件が成立しました。または，強制終了時刻に到達したので，shutdownコマンドまたはalt_shutdownコマンドを実行します。

表示される次回電源投入時刻の形式を次に示します。

mm/dd HH:MM

mm：月（01〜12），dd：日（01〜31），HH：時（00〜23），MM：分（00〜59）

KAVP0184-E

Power Command(外付け電源制御コマンド名) terminated abnormally. (return code：戻り値)

電源制御装置を制御するコマンドが異常終了しました。

(Ｓ)

電源制御装置を制御しません。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0300-E

Key is invalid.

キーの値が不正です

キーの指定がないか，または指定が誤っています。

(Ｓ)

処理を打ち切ります。

(Ｏ)

正しいキーを指定してください。

KAVP0301-E

Specified host(ホスト名)is not Remote Power Agent.

指定したホスト(ホスト名)はリモート電源連携エージェントではありません

指定したホストは，エージェントホストとして定義されていません。

(Ｓ)

指定したホストに対する処理を打ち切ります。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに，エージェントホストとして指定し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0302-E

Access is refused by Remote Power Agent(ホスト名)

リモート電源連携エージェント(ホスト名)へのアクセスが拒否されました

指定したホストに対する操作権限がありません。

(Ｓ)

指定したホストに対する処理を打ち切ります。

(Ｏ)

指定したエージェントホストのリモート電源連携構成定義ファイルのmanagerパラメーターで，マネージャーホストを設定してから，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0303-E

Remote Power Daemon is inactive.

リモート電源連携デーモンが起動されていません

JP1/Power Monitorデーモンが起動されていません。

(Ｓ)

他ホストの制御を打ち切ります。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorデーモンを起動してください。

KAVP0304-E

Remote Power Agent(ホスト名) is inactive.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)は稼働していません

指定したエージェントホストのJP1/Power Monitorデーモンが起動していません。

(Ｓ)

指定したエージェントホストに対する処理を打ち切ります。

(Ｏ)

指定したエージェントホストのJP1/Power Monitorデーモンを起動してください。

KAVP0305-E

Power On request to specified host(ホスト名) could not be performed.

指定したホスト(ホスト名)への電源投入要求はできません

マネージャーホストで設定しているリモート電源連携エージェント定義ファイルの設定が不十分なため，そのホストの電源をオンにできません。

(Ｓ)

指定したエージェントホストの電源をオンにしません。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで，指定したエージェントホストについて設定している部分を修正し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0306-E

Error occurred in request to specified host(ホスト名). ： 保守情報

指定したホスト(ホスト名)に対する処理に失敗しました ： 保守情報

指定したエージェントホストに対する処理に失敗しました。

(Ｓ)

指定したエージェントホストに対する処理を打ち切ります。

(Ｏ)

(1)電源オン，強制電源オフ，強制再起動操作中にこのメッセージが表示された場合

シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSおよびCall-UPS IIとの連携はサポートしませんのでシュナイダーエレクトリック社Smart-UPSおよびSNMPアダプター，またはSymmetraおよびSNMPアダプターへ移行してください。

SNMPアダプターのセットアップ方法はAPCマニュアルを参照してください。

「6.3.4(2)　マネージャーホストの設定」および「14.4.2　リモート電源連携エージェント定義ファイル」を参照して，再セットアップを行います。

リモート電源連携エージェント定義ファイルの設定内容に誤りがないかどうか確認してください。

(2)電源オン，強制電源オフ，強制再起動操作中以外にこのメッセージが表示された場合

指定したエージェントホストと通信可能なことを確認してください。指定したエージェントホストが通信可能な場合には，エージェントホスト側で直前に表示されたJP1/Power Monitorのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0307-E

Connection to Remote Power Daemon is reset.

リモート電源連携デーモンとの接続が切断されました

JP1/Power Monitorデーモンが停止したため，マネージャーホストまたはエージェントホストとの接続が切断されました。

(Ｓ)

処理を打ち切ります。

(Ｏ)

jaomstartコマンドで，JP1/Power Monitorデーモンを起動してください。

KAVP0310-E

Remote Power Configuration File contains an invalid parameter. (line： 行番号)

リモート電源連携構成定義ファイルに誤りがあります (行番号： 行番号)

リモート電源連携構成定義ファイルに誤りがあります。

(Ｓ)

処理を打ち切ります。

(Ｏ)

リモート電源連携構成定義ファイルの内容を確認し，誤りを修正してから，JP1/Power Monitorを再起動してください。メッセージの行番号が0の場合は，リモート電源連携構成定義ファイルにagtdbパラメーターが定義されていない可能性があります。リモート電源連携構成定義ファイルにagtdbパラメーターが定義されているか，またagtdbパラメーターに定義されているエージェントデータベースのディレクトリ名が正しいか確認してください。

KAVP0311-E

Error occurred in File(ファイル名). ： 保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイル(ファイル名)でエラーが発生しました ： 保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイル入出力処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を打ち切ります。

(Ｏ)

ホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0312-W

Remote Power Agent Definition File contains an invalid parameter. (line： 行番号)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに誤りがあります (行番号： 行番号)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに誤りがあります。

(Ｓ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで，誤りのあるエージェントホストの定義を無効にします。リモート電源連携エージェント定義ファイルで定義されているほかのエージェントホストについては，処理を継続します。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正してから，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0313-W

Definition of host(ホスト名) is incomplete.

ホスト(ホスト名)の定義が不完全です

指定したエージェントホストの定義が不十分です。

(Ｓ)

指定したエージェントホストの電源をオンにしません。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正してから，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0314-W

Connection to Remote Power Command is reset.

リモート電源連携コマンドとの接続が切断されました

コマンドがキャンセルされました。

KAVP0315-I

Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)が起動しました

エージェントホストが起動しました。

KAVP0316-I

Remote Power Agent(ホスト名) is stopped.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)が停止しました

エージェントホストが停止しました。

KAVP0317-I

Monitoring Termination of Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の監視終了が開始されました

エージェントホストが監視終了を開始しました。

KAVP0318-I

Restrictive Termination of Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の制限終了が開始されました

エージェントホストが制限終了を開始しました。

KAVP0319-I

Host(ホスト名) Power On.

ホスト(ホスト名)の電源を投入します

指定したエージェントホストの電源をオンにします。

KAVP0320-I

Request Forced Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)を強制終了します

指定したエージェントホストの強制終了を開始します。

KAVP0321-I

Request Monitoring Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の監視終了を開始します

指定したエージェントホストの監視終了を開始します。

KAVP0322-I

Request Restrictive Termination to Remote Power Agent(ホスト名).

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の制限終了を開始します

指定したエージェントホストの制限終了を開始します。

KAVP0323-I

Forced Termination in Remote Power Agent(ホスト名) is started.

リモート電源連携エージェント(ホスト名)の強制終了が開始されました

指定したエージェントホストが強制終了を開始しました。

KAVP0324-W

Event Server Function is not configured.

イベントサーバ機能が設定されていません

JP1/Baseがインストールされていません。

(Ｓ)

JP1/Power Monitorデーモンを起動しません。

(Ｏ)

他ホストの起動・終了を制御する場合

JP1/Baseをインストールしてください。

他ホストの起動・終了を制御しない場合

リモート電源連携構成定義ファイル「/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf」のactiveパラメーターの値をnに変更すると，このメッセージが表示されないようにできます。

KAVP0325-I

Reading Remote Power Agent Definition File.

リモート電源連携エージェント定義ファイルを読み込みました

jaompwagtコマンドを実行したことによって，リモート電源連携エージェント定義ファイルの再読み込みをしました。

KAVP0326-E

Manager parameter is identical to manager's own name.

managerパラメタの値が自ホスト名と同一です

リモート電源連携構成定義ファイルのmanagerパラメーターの値が，自ホスト名と同一です。

(Ｓ)

JP1/Power Monitorデーモンを起動しません。

(Ｏ)

リモート電源連携構成定義ファイルのmanagerパラメーターの値を修正し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0327-I

Host(ホスト名) Power off .

ホスト(ホスト名)の電源を切断します

指定したホストの電源をオフにします。

KAVP0328-I

Host(ホスト名) Reboot.

ホスト(ホスト名)の電源をリブートします

指定したホストの電源を再起動します。

KAVP0329-I

Remote Power Linkage Control Command executed. (host： ホスト名, arguments： 制御コマンドの引数)

リモート電源連携制御コマンドを実行します(ホスト： ホスト名, 引数： 制御コマンドの引数)

エージェントホスト(ホスト名)の電源を制御するために，コマンドを実行します。

KAVP0330-E

Failed to execute Remote Power Linkage Control Command.：保守情報 システムのエラーメッセージ ホスト名

リモート電源連携制御コマンドの実行に失敗しました：保守情報 システムのエラーメッセージ ホスト名

エージェントホスト（ホスト名）に対するコマンドの実行に失敗しました。

(Ｓ)

コマンドを実行せずに，処理を続行します。

(Ｏ)

表示されたホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0331-I

Remote Power Linkage Control Command terminated. (host： ホスト名, return code： 戻り値)

リモート電源連携制御コマンドが終了しました(ホスト： ホスト名, 戻り値： 戻り値)

エージェントホスト（ホスト名）に対するコマンドの実行が終了しました。

KAVP0332-W

Retry to execute Remote Power Linkage Control Command. (host： ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドをリトライします(ホスト： ホスト名)

エージェントホスト（ホスト名）に対するコマンドの実行に失敗しました。コマンドを再実行します。

KAVP0333-W

Remote Power Linkage Control Command execution canceled. (host： ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドの実行を打ち切りました(ホスト： ホスト名)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに設定されているコマンド実行打ち切り時間を超えたため，エージェントホスト（ホスト名）に対するコマンドの実行を打ち切りました。

KAVP0334-W

Remote Power Linkage Control Command retry canceled. (host： ホスト名)

リモート電源連携制御コマンドのリトライを打ち切りました(ホスト： ホスト名)

リモート電源連携エージェント定義ファイルに設定されているコマンドのリトライ回数を超えたため，エージェントホスト（ホスト名）に対する再実行を打ち切りました。

(Ｓ)

指定されたエージェントホストに対する制御をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルで設定した内容を確認してください。

KAVP0335-E

Failed to connect with Base Event Server. ：保守情報

Baseイベントサーバへの接続に失敗しました：保守情報

JP1/Baseイベントサーバへの接続に失敗しました。

(Ｓ)

JP1/Baseイベントサーバに再接続します。

(Ｏ)

JP1/Baseイベントサーバの状態を確認し，起動していない場合は，起動してください。

KAVP0336-I

Reconnect with Base Event Server.

Baseイベントサーバに再接続しました

JP1/Baseイベントサーバに再接続しました。

KAVP0337-E

Power Off request to specified host(ホスト名) could not be performed.

指定したホスト（ホスト名）への電源切断要求はできません

リモート電源連携エージェント定義ファイルでの設定が不十分なために，指定したエージェントホストの電源をオフにできません。

(Ｓ)

エージェントホストの電源をオフにしません。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0338-E

Power Reboot request to specified host(ホスト名) could not be performed.

指定したホスト（ホスト名）への電源リブート要求はできません

リモート電源連携エージェント定義ファイルでの設定が不十分なために，指定したエージェントホストを再起動できません。

(Ｓ)

エージェントホストを再起動しません。

(Ｏ)

リモート電源連携エージェント定義ファイルを修正し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP0339-E

Requested power control to host(ホスト名) isn't supported.

ホスト（ホスト名）へ要求した電源制御はサポートされていません

エージェントホストでサポートされていない機能を実行しようとしました。

(Ｓ)

エージェントホストの電源を制御しません。

(Ｏ)

手動でエージェントホストの電源を制御してください。

KAVP0340-E

Remote Power Group Definition File contains invalid parameter. (line： 行番号)

リモート電源連携グループ定義に誤りがあります （行番号：行番号）

リモート電源連携グループ定義ファイルに誤りがあります。

(Ｓ)

jaompwgrpコマンドの実行を打ち切ります。

(Ｏ)

リモート電源連携グループ定義ファイルの誤りを修正してから，jaompwgrpコマンドを再実行してください。

KAVP0341-I

Waiting for starting is canceled. (host： ホスト名)

起動完了待ちを打ち切りました（ホスト：ホスト名）

リモート電源連携グループ定義ファイルで設定した起動待ち時間を超えたため，起動完了待ち処理を打ち切りました。

(Ｓ)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合

そのエージェントホストを起動します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合

コマンドを終了します。

(Ｏ)

必要に応じて，マネージャーホストで，エージェントホストが起動したかどうかを確認してください。

KAVP0342-I

Waiting for terminating is canceled. (host： ホスト名)

終了待ちを打ち切りました（ホスト：ホスト名）

リモート電源連携グループ定義ファイルに設定されている終了待ち時間を超えたため，エージェントホストの終了処理を打ち切りました。

(Ｓ)

次のエージェントホストがグループに登録されている場合

そのエージェントホストの終了処理を開始します。

次のエージェントホストがグループに登録されていない場合

コマンドを終了します。

(Ｏ)

必要に応じて，マネージャーホストで，エージェントホストが停止したかどうかを確認してください。

KAVP0343-E

I/O error occurred in file (ファイル名) ： 保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイル（ファイル名）の入出力でエラーが発生しました：保守情報 システムのエラーメッセージ

ファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)

jaompwgrpコマンドの実行を打ち切ります。

(Ｏ)

ホストのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0344-E

Invalid argument is specified.

引数の指定に誤りがあります

jaompwgrpコマンドを直接実行したか，または不正な自動運転ユーザーコマンドにjaompwgrpコマンドを定義しました。

(Ｓ)

jaompwgrpコマンドの実行を打ち切ります。

(Ｏ)

jaompwgrpコマンドは，自動運転ユーザーコマンドの自動運転開始時コマンド，電源投入時刻到達時コマンド，システム終了前コマンドとして構成定義ファイルに設定します。jaompwgrpコマンドをこれらの自動運転ユーザーコマンドとして構成定義ファイルに設定してください。

KAVP0345-E

Host name is not specified.

ホスト名の指定がありません

リモート電源連携グループ定義ファイルにgroupパラメーターが定義されていないか，またはgroupパラメーターのパラメーターの値が定義されていません。

(Ｓ)

jaompwgrpコマンドの実行を打ち切ります。

(Ｏ)

リモート電源連携グループ定義ファイルに，groupパラメーターを正しく定義してください。

KAVP0350-W

Past event was received. Ignored. (host：ホスト名) ： 保守情報

過去のイベントを受信しました。無視します（ホスト名：ホスト名）：保守情報

JP1/Power Monitorデーモンが起動する以前に発行されたイベントを受信したため，そのイベントを無視します。

(Ｓ)

そのイベントを無視して処理を続行します。

(Ｏ)

マネージャーホストとエージェントホストで設定されている時間にずれがないか確認してください。

KAVP0351-I

Stopping procedure by Remote Power Linkage Function is restricted.

リモート電源連携機能による停止処理は抑止されています

マネージャーホスト上にリモート電源連携停止処理抑止ファイルがあるため，エージェントホストに対して監視終了，制限終了，強制終了，強制電源オフ，および強制再起動は実行できません。

KAVP0352-E

Agent host is not registration.

エージェントホストが登録されていません

次の原因が考えられます。

jaompwagtコマンドで指定したエージェントホスト名に誤りがある

jaompwagtコマンドで指定したホスト名がエージェントホストとしてマネージャーホストに登録されていない

(Ｓ)

処理を打ち切ります。

(Ｏ)

次のどちらかで対処してください。

正しいエージェントホスト名を指定し，jaompwagtコマンドを再実行する。

まず，リモート電源連携エージェント定義ファイルにエージェントホスト名を指定する。その後，jaompwagtコマンドのlオプションを実行してエージェントホストを再読み込みするか，JP1/Power Monitorデーモンを再起動する。

KAVP0354-I

A change in operation information was detected.

運転情報の変更を検知しました

JP1/Power Monitorの運転情報が変更されました。

KAVP0400-I

Automatic Operation started.

自動運転を開始します

JP1/Power Monitorデーモンを起動します。

KAVP0401-E

Automatic Operation has already started.

自動運転はすでに開始しています

すでにJP1/Power Monitorを起動しているのにjaomstartコマンドを実行しようとしました。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

必要に応じてjaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを一度終了させ，jaomstartコマンドで再起動してください。

KAVP0403-I

Automatic Power Control not performed.

自動システム開始/終了処理は行いません

次に示すどれかの理由で，スケジュールでの運用は，実行しません。

構成定義ファイルに運転スケジュール定義ファイル名を設定していない

構成定義ファイルに設定した運転スケジュール定義ファイルがない

運転スケジュール定義ファイルのパラメーターに誤りがある

構成定義ファイルで設定したファイルは，運転スケジュール定義ファイルではない。

(Ｓ)

スケジュールでの運用を中止します。

(Ｏ)

jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止してください。次に，構成定義ファイルの運転スケジュール定義ファイル名が誤っている場合，運転スケジュール定義ファイル名を修正してください。運転スケジュール定義ファイルのパラメーターが誤っている場合，運転スケジュール定義ファイルのパラメーターを修正してください。その後，jaomstartコマンドを再実行してください。

また，jaomchangコマンドでホストの起動・終了時刻を指定することもできます。

KAVP0404-W

Configuration Definition Parameter was not found, execution proceeding with default values.

構成定義パラメタがないので省略値で起動します

自動運転開始時コマンドに，構成定義ファイルのパラメーターの指定がなく，標準の構成定義ファイルもありませんでした。

(Ｓ)

構成定義ファイルを設定していない状態でJP1/Power Monitorデーモンを起動します。

(Ｏ)

必要があれば，jaomstopコマンドでJP1/Power Monitorデーモンを停止し，自動運転開始時コマンドに，構成定義ファイルを指定してください。

KAVP0415-E

Cannot start Automatic Power Control.

自動システム開始/終了処理が開始できません

スケジュールでの運用が開始できません。

(Ｓ)

スケジュールでの運用だけを中止し，ほかの処理は続行します。

(Ｏ)

syslogファイルのメッセージからスケジュールでの運用が停止した原因を調べ，対処してください。

KAVP0417-E

Operation Schedule Definition File time is invalid.

運転スケジュール定義ファイルで指定した時刻に誤りがあります

運転スケジュール定義ファイルに定義した時刻に誤りがあります。

(Ｓ)

誤っていると判断した設定時刻は無視して処理を続行します。

(Ｏ)

原因として次の二つが考えられます。該当する時刻を訂正してください。

監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，および強制終了開始時刻のどれかと次回電源投入時刻の間隔が30日23時間59分より離れている

次回電源投入時刻が，起動時刻の次月同日同時刻−1分よりあとに設定されている

KAVP0432-E

Cannot start Automatic System Start/Stop.

自動システム開始/終了を行うことができません

JP1/Power Monitorデーモンが停止しているため，スケジュールでの運用ができません。

(Ｓ)

スケジュールでの運用だけを中止し，ほかの処理は続行します。

(Ｏ)

syslogファイルのメッセージからスケジュールでの運用が停止した原因を調べ，対処してください。

KAVP0433-E

Specified time is inconsistent.

指定した時刻は矛盾しています

指定した時刻は，定義済みの時刻と矛盾しています。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しい時刻を指定してコマンドを再実行してください。

KAVP0434-E

Specified time is invalid because Monitoring Termination is in progress.

監視終了処理中のため指定した時刻は無効です

監視終了中に監視終了開始時刻の変更はできません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

KAVP0435-E

Specified time is invalid because Restrictive Termination is in progress.

制限終了処理中のため指定した時刻は無効です

制限終了中に制限終了開始時刻の変更はできません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

KAVP0436-E

Operand is not specified.

オペランドの指定がありません

構成定義ファイルで設定されている内容，および運転スケジュール定義ファイルで設定されている内容を一時変更するための引数が，指定されていません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

必要があれば引数を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVP0438-I

Changing Operation Information. （option： jaomchangコマンドの引数）

運転情報を変更します（オプション： jaomchangコマンドの引数）

構成定義ファイルで設定されている内容，および運転スケジュール定義ファイルで設定されている内容が一時変更されました。

KAVP0450-I

Request to terminate Automatic Operation has been accepted.

自動運転終了要求を受け付けました

終了要求を受け付けました。

KAVP0490-E

Invalidly specified Operation Schedule Definition File(ファイル名).

運転スケジュール定義ファイル(ファイル名)の内容に誤りがあります

運用中の運転スケジュール定義ファイルの定義内容に誤りがあります。

(Ｓ)

コマンド処理を中断します。

(Ｏ)

jaomchecsコマンドで定義内容の誤りを確認し，運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正してコマンドを再実行してください。

KAVP0491-E

Automatic System Start/Stop by Schedule not performed.

スケジュールによる自動システム開始/終了処理は行われていません

スケジュールでの運用は，実行していません。したがって，表示対象のスケジュールは，ありません。

(Ｓ)

コマンド処理を終了します。

KAVP0492-E

Cannot get schedule information from Operation Schedule Definition File(ファイル名).

運転スケジュール定義ファイル(ファイル名)からスケジュール情報が取得できません

運転スケジュール定義ファイルが開けないか，または，ないなどの理由でスケジュール情報が取得できません。

(Ｓ)

コマンド処理を中断します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルをjaomchecsコマンドでチェックしてください。

KAVP0540-E

Invalidly specified parameter. (line：行番号，byte：バイト数).

定義内容に文法上の誤りがあります (行番号：行番号，バイト：バイト数)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に文法の誤りがあります。

(Ｓ)

文法チェックはファイルの最終行まで実行します。しかし，内容の整合性チェックは実行しないでコマンド処理を終了します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0541-E

Stop time sequence incorrect. (line：行番号)

終了時刻の順序が正しくありません (行番号：行番号)

運転スケジュール定義ファイルで，監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻の指定順序に矛盾があります。

(Ｓ)

文法チェックはファイルの最終行まで実行します。しかし，内容の整合性チェックは実行しないでコマンド処理を終了します。

(Ｏ)

各終了時刻を次のような関係になるように設定してください。

強制終了開始時刻 > 制限終了開始時刻 > 監視終了開始時刻

運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0542-E

Operation times overlap. (date：曜日 月 日，line：行番号，行番号)

運転時間が重複しています (日付：月日(曜日)，行番号：行番号，行番号)

運転スケジュール定義ファイルに重複した内容を指定しています。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルの誤りを修正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0543-W

Power-on time is not specified. (date：曜日 月 日，line：行番号)

電源投入時刻が指定されていません (日付：月日(曜日)，行番号：行番号)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に，次回電源投入時刻を設定していない日があります。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

次回電源投入時刻を設定していない日は，手動でホストの電源をオンにしてください。必要があれば，運転スケジュール定義ファイルを修正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0544-W

Stop time is not specified. (date：曜日 月 日，line：行番号)

終了時刻が指定されていません (日付：月日(曜日)，行番号：行番号)

運転スケジュール定義ファイルの定義内容に，終了時刻のどれも(監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻)設定していない日があります。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

各終了時刻を設定していない日は，手動でホストの電源をオフにしてください。必要があれば，運転スケジュール定義ファイルを訂正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0545-W

Additional schedule specification(＋) is ignored. (line：行番号)

スケジュール追加指定(＋)は無視します (行番号：行番号)

＋月/日　曜日　holiday

＋月/日　曜日　　 ＊

の指定があります。

(Ｓ)

「＋」指定は無視して，コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

運転スケジュール定義ファイルを修正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0546-E

Invalidly specified schedule check range.

指定された範囲のスケジュール検証はできません

jaomchecsコマンドで指定されたチェック範囲がチェック上限（2036年12月31日）を超えています。

(Ｓ)

コマンド処理を中断します。

(Ｏ)

チェック上限（2036年12月31日）を超えないように，チェック範囲を指定し，コマンドを再実行してください。

KAVP0547-W

Power-on time(date：曜日 月 日 時刻，line：行番号) cannot be reserved because too distant from previous power-on time(date：月 日 時刻，line：行番号).

電源投入時刻(日時：月日(曜日) 時刻，行番号：行番号)は，前回の電源投入時刻(日時：月日 時刻，行番号：行番号)との関係で予約できない時刻です

運転スケジュール定義ファイルで設定した次回電源投入時刻が，前回の電源投入時刻から次月同日同時刻−1分以内の時刻でないため，予約することができません。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

前回の電源投入時刻から次月同日同時刻−1分以内の時刻になるように，次回電源投入時刻を変更してください。

KAVP0548-W

Stop time(date：曜日 月 日 時刻，line：行番号) cannot be reserved because too distant from power-on time(date：月 日 時刻，line：行番号).

終了時刻(日時：月日(曜日) 時刻，行番号：行番号)は，電源投入時刻(日時：月日 時刻，行番号：行番号)との関係で予約できない時刻です

運転スケジュール定義ファイルで，監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，または強制終了開始時刻が電源投入時刻から30日23時間59分以内の時刻でないため，予約できません。

(Ｓ)

コマンド処理を続行します。

(Ｏ)

終了時刻が電源投入時刻から30日23時間59分以内の時刻になるように，監視終了開始時刻，制限終了開始時刻，強制終了開始時刻，または電源投入時刻を変更してください。

KAVP0549-E

Specified time(date：月/日 時/分) does not occur because of daylight savings time transition.

指定された日時(日時：月/日 時/分)は夏時間移行のため存在しません

標準時間帯からサマータイムへの移行時間(存在しない時間)が指定されています。

(Ｓ)

jaomstartコマンドの場合

JP1/Power Monitorデーモンを起動しません。

jaomchecsコマンドの場合

この時刻を無視します。

jaomchangコマンドの場合

コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)

正しく時刻を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP0550-W

The specified date or day of the week is incorrect.

指定された日付または曜日に誤りがあります

年単位で指定した運転スケジュール定義ファイルで，日付と曜日が一致していないか，またはうるう年でない年に2月29日のスケジュールが定義されています。

(Ｓ)

誤っている日付は無視して，処理は続行します。

(Ｏ)

誤りを訂正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0620-W

Illegal keyword specified. (line：行番号)

不正なキーワードが指定されています (行番号：行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値に誤りがあります。

(Ｓ)

誤っているパラメーターの値は無視して，処理を続行します。パラメーターの値のチェックは，しません。

(Ｏ)

誤っているパラメーターの値を修正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVP0621-W

Parameter value is invalid. (line：行番号)

パラメタの値に誤りがあります (行番号：行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値に誤りがあります。

(Ｓ)

誤っているパラメーターの値は無視して，処理を続行します。

(Ｏ)

誤っているパラメーターの値を修正したあと，コマンドを再実行してください。

KAVP0623-W

Number of parameter values exceeds 100. (line：行番号)

パラメタの値が100個を超えています (行番号：行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値が100個を超えています。

(Ｓ)

該当する行は無視して処理を続行します。101個目以降のパラメーターは，チェックしません。

(Ｏ)

誤りを訂正し，コマンドを再実行してください。

KAVP0624-W

Parameter value exceeds prescribed length(バイト数 bytes). (line：行番号)

パラメタの値が規定長(バイト数バイト)を超えています (行番号：行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値が，規定したバイト数を超えています。

(Ｓ)

該当する行は無視して処理を続行します。

(Ｏ)

パラメーターの値を規定したバイト数以内で設定し直し，コマンドを再実行してください。

KAVP0625-W

Parameter value is not a full path name. (line：行番号)

パラメタの値が完全パス名ではありません (行番号：行番号)

構成定義ファイルのパラメーターの値がフルパス名ではありません（「/」で始まるパス名を設定していません）。

(Ｓ)

該当する行は無視して処理を続行します。

(Ｏ)

該当するパラメーターの値をフルパス名で指定し直し，コマンドを再実行してください。

KAVP0867-W

This command cannot be used.

実行したコマンドはご使用いただけません。移行ガイド中の該当コマンドの記載に従い対処してください。

KAVP0901-E

I/O error occurred.：保守情報

入出力エラーが発生しました：保守情報

スケジュールでホストを運用している最中に，ファイルの入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0902-E

Insufficient memory.：保守情報

メモリー不足が発生しました：保守情報

メモリー不足が発生しました。

(Ｓ)

プロセスを終了します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0903-E

System error occurred. ：保守情報 システムのエラーメッセージ

システムエラーが発生しました：保守情報 システムのエラーメッセージ

リモート電源運用，またはスケジュールでの運用中にシステムエラーが発生しました。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

jaompwagtコマンドまたはjaomdelagtコマンド実行時にこのメッセージが表示され，保守情報の3番目のリターンコードが61の場合は，待機系のホストでjaompwagtコマンドまたはjaomdelagtコマンドを実行していないか確認してください。

上記以外の場合は，表示されたシステムのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0904-E

System error occurred.：保守情報

システムエラーが発生しました：保守情報

スケジュールでの運用中にシステムエラーが発生しました。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了させ，そのプロセスのコアダンプを出力します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0905-E

Failed to put message(メッセージID).：保守情報 システムのエラーメッセージ

エラーが発生したためメッセージを表示しようとしましたが，その表示に失敗しました。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

表示されたメッセージとシステムのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVP0906-E

System file(ファイル名) is corrupt.：保守情報

システムファイル(ファイル名)が壊れています：保守情報

システムで管理しているファイルが壊れています。または，消去されています。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorのセットアップをし直してください。すでにJP1/Power Monitorを運用した実績のあるホストの場合は，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP0907-E

No more space in file(ファイル名).

ファイル(ファイル名)に空き容量がありません

書き込もうとしているファイルシステム，またはデバイスに空き容量がありません。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

不要なファイルを消去して，ファイルシステムまたはデバイスの容量を確保してください。ユーザーファイルの場合は，別のファイルシステムかデバイスに出力してください。

KAVP0908-E

Error that prevented processing occurred in Event Server.：保守情報 イベント関数のリターンコード

イベントサーバで続行不能エラーが発生しました：保守情報 イベント関数のリターンコード

イベントサーバへの接続，イベントへの登録，または取得時に続行不可能なエラーが発生しました。

(Ｓ)

エラーの発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)

イベントサーバの状態を確認して対処してください。

KAVP1020-E

Specified backup file already exist.

jaombkdefコマンドの引数で指定した退避先ファイル名と同じ名前のファイルが退避先にあります。しかし，オプション-uが指定されませんでした。

(Ｓ)

指定したファイルを退避しません。

(Ｏ)

別の退避先ファイル名を指定するか，またはオプション-uを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP1021-E

Restore file(file name) already exist.

jaomrsdefコマンドで回復しようとした退避ファイル名と同じ名前のファイルが回復先ディレクトリにあります。しかし，オプション-uが指定されませんでした。

(Ｓ)

指定したファイルの回復を実行しません。

(Ｏ)

別の回復先ディレクトリを指定するか，または，オプション-uを指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP1030-W

Power-on will be executed after 99 hours because Next Power-on Time is not specified. (Next Power-on Time：次回電源投入日時)

シュナイダーエレクトリック社製の無停電電源装置およびPowerChute plusを使ってホストの電源を自動的にオン・オフする場合，スケジュールで次回電源投入時刻が指定されなかったため，99時間後にホストの電源をオンにします。

(Ｓ)

99時間後にホストの電源がオンになるように無停電電源装置に設定します。

(Ｏ)

必要に応じて，ホストの電源をオンにしたあとに再び電源オフになるように，運転スケジュール定義ファイルを設定してください。ただし，このメッセージが表示されるのはホスト終了時です。

次回電源投入日時の形式を次に示します。

曜日 時:分AM/PM

曜日

英語の曜日完全名（Sunday〜Saturday）を指定します。

時

00から12（単位：時）までの数値を指定します。

分

00から59（単位：分）までの数値を指定します。

AM/PM

午前の場合「AM」，午後の場合「PM」を指定します。

KAVP1031-W

Next Power-on Time is after the limit. (Next Power-on Time： 次回電源投入日時)

シュナイダーエレクトリック社の無停電電源装置およびPowerChute plusを使ってホストの電源を自動的にオン・オフを実行するときに，次回電源投入時刻が，現在時刻の99時間後よりもあとの時刻に設定されました。

(Ｓ)

ハードウェアのデフォルト値で動作します。

(Ｏ)

必要に応じて次回電源投入時刻を変更してください。ただし，このメッセージが表示されるのはホスト終了時です。

次回電源投入日時の形式を次に示します。

曜日 時:分AM/PM

曜日

英語の曜日完全名（Sunday〜Saturday）を指定します。

時

00から12（単位：時）までの数値を指定します。

分

00から59（単位：分）までの数値を指定します。

AM/PM

午前の場合「AM」，午後の場合「PM」を指定します。

KAVP1150-W

Cannot open specified file (ファイル名). ： システムのエラーメッセージ

指定したファイル（ファイル名）がオープンできません：システムのエラーメッセージ

指定したファイルに対するアクセス権限がないなどの理由で，ファイルが開けません。

(Ｓ)

指定したファイルがないものとして処理を続行します。

(Ｏ)

誤りを修正してください。

KAVP1151-W

Specified file(ファイル名) has bad parameter. ： 保守情報 保守情報

指定したファイル（ファイル名）に不正なパラメタがあります：保守情報 保守情報

指定したファイルに不正なパラメーターがあります。

(Ｓ)

不正なパラメーターを無視して処理を続行します。

(Ｏ)

誤りを修正してください。

KAVP1152-W

Invalidly specified Operation AJS Definition File（aomhost_def）.

AJSホスト定義ファイルの指定（aomhost_def）に誤りがあります

JP1/AJS3情報定義ファイルの設定内容に誤りがあります。

(Ｓ)

JP1/AJS3情報定義ファイルを無視し，物理ホストだけを監視します。

(Ｏ)

「14.2.2　JP1/AJS3情報定義ファイル」を参照して誤りを修正してください。修正したあと，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP1153-I

Specified AJS Definition File does not exist.（ファイル名）

AJS定義ファイル（ファイル名）がありません

JP1/AJS3情報定義ファイルがありません。

(Ｓ)

物理ホストを監視します。

(Ｏ)

論理ホストを監視したい場合，JP1/AJS3情報定義ファイルを作成し，JP1/Power Monitorデーモンを再起動してください。

KAVP1154-I

JP1/AJS2 Monitoring Termination started.

JP1/AJS2監視終了を開始します

JP1/AJS3で実行されているジョブまたはジョブネットに対する監視終了を開始します。

KAVP1155-I

JP1/AJS2 Restrictive Termination started.

JP1/AJS2制限終了を開始します

JP1/AJS3で実行されているジョブまたはジョブネットに対する制限終了を開始します。

KAVP1156-I

JP1/AJS2 Forced Termination started.

JP1/AJS2強制終了を開始します

JP1/AJS3で実行されているジョブまたはジョブネットに対する強制終了を開始します。

KAVP1157-I

JP1/AJS2 Monitoring Termination execution canceled.

JP1/AJS2監視終了を中断します

JP1/AJS3のジョブまたはジョブネットに対する監視終了を中断します。

(Ｓ)

監視終了を中断します。

KAVP1158-I

JP1/AJS2 Restrictive Termination execution canceled..

JP1/AJS2制限終了を中断します

JP1/AJS3のジョブまたはジョブネットに対する制限終了を中断します。

(Ｓ)

制限終了を中断します。

KAVP1159-I

Start JP1/AJS2 recovery.

JP1/AJS2起動回復を行います

ホストの終了処理中に次回電源投入時刻に到達した場合，終了処理を中断して，ホストを起動します。

KAVP1160-I

Error occurred while terminating JP1/AJS2.

JP1/AJS2終了要求時にエラーが発生しました

JP1/AJS3に対する処理でエラーが発生しました。

(Ｏ)

JP1/AJS3が正しく運用されているかどうか確認してください。

KAVP1161-I

Command exec error(open error).

コマンドの実行に失敗しました(open error)

コマンドの実行でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/AJS3およびJP1/Power Monitorが正しくインストールされているかどうか確認してください。

KAVP1162-I

Command exec error(close error).

コマンドの実行に失敗しました(close error)

コマンドの実行でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1163-I

Waiting for completion of remote power processing.

リモート電源処理の完了を待ちます

他ホストに対する電源制御が完了するのを待ちます。

KAVP1164-I

Command ended. Return code=戻り値

コマンドが終了しました。リターンコード＝戻り値

コマンドが終了しました。

KAVP1171-E

JP1/Base Event service cannot be processed.

JP1/Baseイベントサービスの使用が開始できません

JP1/Base Eventサービスを発行する際に初期化処理でエラーが発生しました。JP1/Base Eventサービスの運用状態が異常か，またはメモリーが不足しています。

(Ｓ)

JP1/Base Eventサービスを発行しません。

(Ｏ)

JP1/Baseが正しくインストールされているかどうか確認してください。

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1172-E

Cannot start JP1/Base Event issue processed.

JP1/Baseイベント発行処理が開始できません

JP1/Base Eventサービスに接続できません。

(Ｓ)

JP1/Base Eventサービスを発行しません。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスの稼働状況を確認し，停止中であれば起動してください。

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1173-E

Cannot issue JP1/Base Event.

JP1/Baseイベントが発行できません

JP1/Base Eventサービス発行時に，JP1/Base Eventサービスに接続できませんでした。

(Ｓ)

JP1/Base Eventサービスを発行しません。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスの稼働状況を確認し，停止中であれば起動してください。

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1174-E

Error occurred while JP1/Base Event issue processing.

JP1/Baseイベント発行処理でエラーが発生しました

JP1/Base Eventサービス発行時に，JP1/Base Eventサービスの接続が切断されたため，JP1/Base Eventサービスの発行が完了していない可能性があります。

(Ｏ)

JP1/Base Eventサービスの稼働状況を確認し，停止中であれば起動してください。

十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1200-E

Enter a logical host name.

論理ホスト名が指定されていません

-hオプションで論理ホスト名が指定されていません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

コマンドの-hオプションで論理ホスト名を指定しているか確認してください。

KAVP1202-E

Specify the -h option as the first argument of the jaompwagt command.

jaompwagtコマンドで-hオプションは第1引数で指定してください

コマンドの文法エラーです。jaompwagtコマンドで-hオプションは第1引数で指定してください。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

オプションの誤りを訂正して，コマンドを再実行してください。

KAVP1203-E

The specified logical host name (論理ホスト名) is invalid.

指定された論理ホスト名（論理ホスト名）が正しくありません

指定した論理ホスト名がJP1共通定義情報のJP1/Power Monitorに登録されていません。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

正しい論理ホスト名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP1204-E

The Remote Power Daemon is already running. (Logical host name =論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンはすでに起動中です（論理ホスト名＝論理ホスト名）

同じ論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが起動中です。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

KAVP1205-I

The Remote Power Daemon will now start. (Logical host name =論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを起動します（論理ホスト名＝論理ホスト名）

リモート電源連携デーモンを起動します。

KAVP1206-E

The Remote Power Daemon could not start. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンが開始できません（論理ホスト名＝論理ホスト名）

指定された論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが開始できません。

(Ｓ)

リモート電源連携デーモンの起動を中止します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。

解決できない場合は，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1207-E

The Remote Power Daemon is not running. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンが起動されていません（論理ホスト名=論理ホスト名）

指定された論理ホスト上ではリモート電源連携デーモンが停止中です。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

(Ｏ)

リモート電源連携デーモンを起動してください。

KAVP1208-I

The Remote Power Daemon will now stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを停止します（論理ホスト名＝論理ホスト名）

論理ホスト名のリモート電源連携デーモンを停止します。

KAVP1209-E

The Remote Power Daemon could not stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンが停止できません（論理ホスト名＝論理ホスト名）

指定された論理ホスト上でリモート電源連携デーモンが停止できません。

(Ｓ)

リモート電源連携デーモンの停止処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。

解決できない場合は，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1210-I

The Remote Power Daemon is forced to stop. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを強制停止します（論理ホスト名＝論理ホスト名）

論理ホスト名のリモート電源連携デーモンを強制停止します。

KAVP1211-E

An attempt to get JP1 common definition information failed.

JP1共通定義情報の取得に失敗しました

JP1共通定義情報の取得に失敗しました。

(Ｓ)

実行中の処理がキャンセルされます。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1212-E

The Remote Power Agent cannot start on a logical host. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携エージェントとして論理ホスト上では起動できません（論理ホスト名＝論理ホスト名）

エージェントホストの機能を論理ホスト上で運用することはできません。

(Ｓ)

リモート電源連携デーモンを起動しません。

(Ｏ)

共有ディスク上の該当ファイル（rpw_conf）の内容を確認し，managerパラメーターに設定されているホスト名を削除してください。

KAVP1213-E

Information in the JP1/Base common definition information contains an error. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base共通定義情報内情報に誤りがあります（論理ホスト名＝論理ホスト名）

JP1/Base共通定義情報内情報に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1214-E

Initialization of JP1/Base failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Baseの初期化に失敗しました（論理ホスト名＝論理ホスト名）

JP1/Baseの初期化に失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Base共通定義情報の操作中にメモリー不足が発生した可能性があります。十分なメモリー環境で運用してください。

KAVP1215-E

An attempt to read JP1/Base common definition information failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base共通定義情報内情報の読み込みに失敗しました（論理ホスト名＝論理ホスト名）

JP1/Base共通定義情報内の情報の読み込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorの保守情報を取得し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1216-E

An attempt to write JP1/Base common definition information failed. (Logical host name = 論理ホスト名)

JP1/Base共通定義情報内情報の書き込みに失敗しました（論理ホスト名＝論理ホスト名）

JP1/Base共通定義情報内の情報の書き込みに失敗しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

直前に出力されたエラーメッセージを参照し，問題を解決してください。問題が解決できない場合，JP1/Base，JP1/AJS3，JP1/Power Monitorに連絡してください。

KAVP1217-I

The Remote Power Daemon did not start. (Logical host name = 論理ホスト名)

リモート電源連携デーモンを起動しません（論理ホスト名＝論理ホスト名）

リモート電源連携を起動しない設定になっています

(Ｓ)

リモート電源連携デーモンは起動しません。

(Ｏ)

起動させたい場合は，共有ディスク上の該当ファイル（rpw_conf）の内容を確認し，activeパラメーターの値を「y」にして，リモート電源連携デーモンを起動してください。

KAVP1300-I

The operation request for a local host was executed.（host = ホスト名）

自ホストに対する操作要求が行なわれました（ホスト名＝ホスト名）

自ホストに対する操作要求が行われた場合，出力します。

(Ｏ)

自ホストに対するリモート電源制御機能はサポートしていません。

自ホストに対して電源制御を行なう場合は，jaomchangコマンドを使用してください。

KAVP1400-I

The host will reboot, because it is almost time for the next power-on.

次回電源投入時刻までの間隔が短いため，ホストを再起動します。

(Ｓ)

ホストを再起動します。

KAVP1410-I

Data transfer via SNMP will now start. (connection destination=IPアドレス)

SNMP経由のデータ送受信を開始します (接続先=IPアドレス)

SNMP経由のデータ送受信を開始します。

(Ｓ)

SNMP経由のデータ送受信を開始します。

KAVP1411-I

Data transfer via SNMP will now end. (connection destination=IPアドレス)

SNMP経由のデータ送受信を終了します (接続先=IPアドレス)

SNMP経由のデータ送受信を終了します。

(Ｓ)

SNMP経由のデータ送受信を終了します。

KAVP1412-I

A power-off request was sent to the APC. (send destination=IPアドレス)

APCへ電源オフ要求を発信しました (発信先=IPアドレス)

APCの電源制御装置へ電源オフ要求を発信しました。

(Ｓ)

シャットダウンを待ちます。

KAVP1413-E

Local UPS information is not defined.

ローカルUPS情報が定義されていません

ローカルUPS情報が定義されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

jpw_set_upsparmコマンドでUPSの情報を設定してください。

KAVP1414-E

Failed to read the local UPS definition file.

ローカルUPS情報定義ファイルの読み込みに失敗しました

ローカルUPS情報定義ファイルが正常に読み込めません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

KAVP1415-E

An error occurred during data transfer to the APC.

APCへのデータ送信時にエラーが発生しました

APCへのデータ送信時にエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

JP1/Power MonitorでサポートされているAPCの電源制御装置かどうか

jpw_set_upsparmコマンドで指定した，IPアドレス，コミュニティ名が正しいか

指定したコミュニティ名について，SNMPカードの設定「Access Type」は「Write+」となっているか

ファイアウォールの設定が正しいか

通信環境が著しく劣化していないか

KAVP1420-I

The specified information was set.

指定された情報を設定しました

指定された情報を設定しました。

(Ｓ)

処理を終了します。

KAVP1421-I

The specified information was deleted.

指定された情報を削除しました

指定された情報を削除しました。

(Ｓ)

処理を終了します。

KAVP1422-I

No information is registered.

情報は何も登録されていません

要求された情報は，何も設定されていません。

(Ｓ)

処理を終了します。

KAVP1423-I

Information cannot be deleted, because no information is registered.

情報が登録されていないため削除できません

情報は，何も設定されていないか，すでに削除されています。

(Ｓ)

処理を終了します。

KAVP1424-E

An error occurred in the processing to set the specified information.

指定された情報の設定でエラーが発生しました

指定された情報の設定でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

OSのリソース・メモリー状況が著しく劣化していないか

KAVP1425-E

An error occurred in the processing to reference the specified information.

指定された情報の参照でエラーが発生しました

指定された情報の参照でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

OSのリソース・メモリー状況が著しく劣化していないか

KAVP1426-E

An error occurred in the deletion of the specified information.

指定された情報の削除でエラーが発生しました

指定された情報の削除でエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

次のことを確認してください。

OSのリソース・メモリー状況が著しく劣化していないか

KAVP1428-E

A command argument is specified incorrectly.

コマンドの引数に誤りがあります

コマンドの引数に誤りがあります。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

KAVP1429-E

No community name is specified.

コミュニティ名が指定されていません

コミュニティ名が指定されていません。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

コミュニティ名を指定してください。

KAVP1430-E

Specify a community name whose length is 8 bytes or less.

コミュニティ名の長さは8バイト以内で設定してください

コミュニティ名が正しく指定されていません。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

8バイト以内のコミュニティ名を指定してください。

KAVP1431-E

The format of the IP address is invalid.

IPアドレスの形式が不正です

不正なIPアドレスが指定されています。

(Ｓ)

設定は無効になります。

(Ｏ)

正しいIPアドレスを指定してください。

KAVP1501-E

The expiration date for the evaluation version of JP1/Power Monitor has passed.

JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています

JP1/Power Monitor評価版の使用期限が過ぎています。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

JP1/Power Monitorを使用し続ける場合は，同じバージョンの製品版を上書きインストールしてください。

KAVP1502-E

An error occurred in the processing to check the product information.

製品情報のチェックでエラーが発生しました

システムエラーが発生しました。

(Ｓ)

処理を中断します。

(Ｏ)

資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

第5編　トラブルシューティング編

18　トラブルシューティング（Windowsホスト）

この章では，WindowsホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときの原因と対処方法について説明します。

18.1　対処の手順

WindowsホストのJP1/Power Monitorでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については「17.4.1　Windowsで表示されるメッセージ」を参照してください。また，WindowsホストのJP1/Power Monitorが出力するログ情報については，「18.2　ログ情報の種類」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「18.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」「18.4　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

18.2　ログ情報の種類

WindowsホストのJP1/Power Monitorを運用しているときに出力されるログ情報は，次の3種類あります。

共通メッセージログ

統合トレースログ

JP1/Power Monitor保守用ログ

エラー情報を参照する場合は，共通メッセージログか統合トレースログを参照します。この節では，3種類のログ情報について説明します。

18.2.1　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのログ情報のことです。共通メッセージログは，必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは，Windowsイベントログに出力されます。

18.2.2　統合トレースログ

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。統合トレースログの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

18.2.3　JP1/Power Monitor保守用ログ

JP1/Power Monitor保守用ログとは，JP1/Power Monitorの運用情報が出力されたログ情報のことです。「JP1PWパス¥log¥」。

18.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

WindowsホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

なお，JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意しています。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，表中に記号で示しています。なお，表の「ツールでの採取」欄に「B」が書かれているものは，JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

表中のSystemDriveはシステムドライブのドライブ文字を，SysDirはWindowsシステムのフォルダを表します。

18.3.1　Windowsのログ情報

次に示すWindowsのログ情報の採取が必要です。

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

Windowsイベントログ

イベントログファイル

B

hostsファイル

SysDir¥system32¥drivers¥etc¥hosts

P，B

servicesファイル

SysDir¥system32¥drivers¥etc¥services

P，B

サービスの情報

Windowsレジストリー内

P

NICの実装状況

ipconfig/allの実行結果

P，B

ネットワーク接続状態

netstat -naの実行結果

B

メモリーダンプ，クラッシュダンプ，問題レポート

−

×

（凡例）

P

JP1/Power Monitorの資料採取ツールで採取されます。

B

JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

×

JP1/Power Monitorの資料採取ツールおよびJP1/Baseの資料採取ツールで採取されません。

18.3.2　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

JP1/Power Monitorの各定義ファイル

JP1PWパス¥Pwroot¥

P

統合トレースログファイル

SystemDrive:¥Program File (x86)¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥

P，B

JP1/Power Monitor保守用ログファイル

JP1PWパス¥log¥

P

JP1/Power Monitorの定義情報

Windowsレジストリー内

P

JP1/Base定義ファイル

JP1Baseパス¥conf¥boot¥以下の全ファイル

P，B

JP1/Baseログファイル

JP1Baseパス¥log¥boot¥以下の全ファイル

P，B

JP1/Baseイベントサービス情報

JP1Baseパス¥sys¥以下の全ファイル

B

JP1共通定義情報

JP1/Baseのjbsgetcnfコマンドの実行結果

JP1/Baseのjbsgetcnf -h 論理ホスト名の実行結果

P，B

jp1hosts2定義ファイル

JP1/Baseのjbshosts2exportコマンドの実行結果

JP1/Baseのjbshosts2export -h 論理ホスト名の実行結果

P，B

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの各定義ファイル

共有フォルダ¥JP1POWERMONITOR¥PWROOT¥*

P※

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの保守用ログファイル

共有フォルダ¥JP1POWERMONITOR¥log¥*

P※

JP1/Power Monitorインストール先フォルダ/ファイル情報

dir /a /sおよびicacls JP1PWパス /Tの実行結果

P

論理ホスト上のJP1/Power Monitor共有フォルダ/ファイル情報

dir /a /sおよびicacls 共有フォルダ /Tの実行結果

P※

製品情報登録ファイル

SystemDrive:¥Program File (x86)¥HITACHI¥jp1common¥JP1PW¥jp1pw.dat

P

製品情報登録ログファイル

Windowsフォルダ¥TEMP¥jp1common¥JP1PW¥*

P

Readme.txt

JP1PWパス¥Readme.txt

JP1PWパス¥Version.txt

JP1PWパス¥ProductInfo.txt

P

（凡例）

P：JP1/Power Monitorの資料採取ツールで採取されます。

B：JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

注※

クラスタシステムで運用している場合に採取が必要です。

注意事項

ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先ホスト上のファイルの採取も必要です。また，共通定義情報に関するエラーが出力された場合は，JP1/Baseの保守情報の採取が必要です。JP1/AJS3との連携時に障害が発生した場合は，JP1/AJS3およびJP1/Baseの保守情報の採取が必要です。JP1/Baseの保守情報の取得方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を，JP1/AJS3の保守情報の取得方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング」を参照してください。

18.3.3　JP1/Power Monitorのプロセス一覧

Windowsのタスクマネージャでプロセスの動作状態を確認します。

18.3.4　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，統合コンソールの構成）

再現性

18.3.5　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

エラーダイアログボックスのハードコピー（および詳細ボタンがある場合はその内容）

18.3.6　その他の情報

次に示す情報の採取が必要です。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

［コンピュータの管理］の［システム情報］の内容

18.4　資料の採取方法

WindowsホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

18.4.1　資料採取ツールを実行する

資料採取ツールを実行します。ツールの実行例を次に示します。

c:¥>"c:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥tools¥jpw_log.bat" -o c:¥temp¥PW_LOG

資料採取ツールの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_log.bat」を参照してください。

18.4.2　Windowsイベントログを確認する

WindowsのイベントビューアでWindowsイベントログを確認してください。また，ファイルに書き出してください。

18.4.3　ダンプファイルを採取する

メモリーダンプの出力設定

コントロールパネルの［システム］をクリックする。

［システム］ダイアログボックスが表示されます。

［システムの詳細設定］をクリックする。

［システムのプロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

［詳細設定］タブの［起動と回復］の［設定］ボタンをクリックする。

［起動と回復］ダイアログボックスが表示されます。

［デバッグ情報の書き込み］で，［完全メモリ ダンプ］を選択し，［ダンプ ファイル］に出力先のファイルを指定する。

搭載しているメモリーのサイズによっては［完全メモリ ダンプ］が表示されないことがあります。

その場合は［カーネル メモリ ダンプ］を選択してください。

注意事項

メモリーダンプのサイズは，実メモリーのサイズによって異なります。搭載している物理メモリーが大きいと，メモリーダンプのサイズも大きくなります。メモリーダンプを採取できるだけのディスク領域を確保してください。詳細については，Microsoftのドキュメントを参照してください。

クラッシュダンプの出力設定

クラッシュダンプを出力するためには，Windowsのレジストリー情報を設定する必要があります。詳細な設定方法については，MicrosoftのWindows Error Reporting（WER）関連のサポート技術情報を参照してください。設定する際には，完全なダンプ情報を出力するように設定してください。

注意事項

クラッシュダンプはJP1だけでなく，ほかのアプリケーションプログラムがクラッシュした場合でも出力されます。また，クラッシュダンプが出力されると，その分ディスク容量が圧迫されます。

クラッシュダンプが出力されるように設定する場合は，十分なディスク領域を確保しておいてください。

問題レポート

コントロールパネルの［アクション センター］をクリックする。

［アクション センター］ダイアログボックスが表示されます。

［メンテナンス］をクリックする。

メンテナンスメニューが表示されます。

［問題レポートの解決策を確認］から，［信頼性履歴の表示］をクリックする。

［信頼性モニター］ダイアログボックスが表示されます。

［問題レポートをすべて表示］をクリックする。

［問題レポート］ダイアログボックスが表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。

問題レポートの詳細が表示されます。

［クリップボードにコピー］を選択する。

テキストエディターなどにコピーし，保存する。

保存した問題レポートを，障害調査用の資料として利用してください。

18.4.4　プロセスの状態を確認する

Windowsのタスクマネージャを使って，プロセスの動作状態を確認してください。プロセスについては，「付録B.1　プロセス一覧（Windowsの場合）」を参照してください。

18.4.5　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，統合コンソールの構成）

再現性

18.4.6　画面上のエラー情報を採取する

画面にエラーが表示された場合は，その情報も採取します。次に示すハードコピーを採取してください。

エラーダイアログボックスのハードコピー

詳細ボタンがある場合はその内容をコピーしてください。

18.4.7　その他の情報

次に示す情報の採取が必要です。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システムログ］および［アプリケーションログ］の内容

［コンピュータの管理］の［システム情報］の内容

18.5　トラブルへの対処方法

WindowsホストのJP1/Power Monitorで，次のようなトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

JP1/Power Monitorセットアップ時のトラブル

JP1/Power Monitor起動時のトラブル

JP1/Power Monitorによる自ホストの起動・終了時のトラブル

JP1/Power Monitorによる他ホストの起動・終了時のトラブル

それぞれの対処方法について次に説明します。

18.5.1　JP1/Power Monitorセットアップ時のトラブル

WindowsホストのJP1/Power Monitorをセットアップするときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表18‒1　JP1/Power Monitorセットアップ時のトラブル一覧

項番

現象

1

PowerChute Business Editionをインストールしているが，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に［PowerChute plus］が表示されず，選択できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　PowerChute Business Editionをインストールしているが，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に［PowerChute plus］が表示されず，選択できない

次のような原因と対処方法が考えられます。

(a)　UPSSLEEP.EXEのあるフォルダがシステム環境変数PATHに設定されていない

UPSSLEEP.EXEのあるフォルダをWindowsのシステム環境変数PATHに設定して，Windowsを再起動してください。

18.5.2　JP1/Power Monitor起動時のトラブル

WindowsホストのJP1/Power Monitorが起動するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表18‒2　JP1/Power Monitor起動時のトラブル一覧

項番

現象

1

サービスを起動できない。

2

ウィンドウとダイアログボックスを表示できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　サービスを起動できない

JP1/Base Control Serviceサービス，JP1/Base Eventサービス，JP1/PW Manager Serviceサービス，またはJP1/PW Agent Serviceサービスを起動できない場合，次のような原因と対処方法が考えられます。

(a)　メモリー容量が不足している

同時に起動しているほかのアプリケーションを終了させるか，またはホストのメモリーを増設してください。

(b)　ハードディスク容量が不足している

エクスプローラなどを使って不要なファイルを削除し，ハードディスクの空き容量を増やすか，またはハードディスクを増設してください。

(c)　起動時に必要なファイルが削除されている

JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorをインストールし直してください。

(d)　JP1/PW Agent Serviceサービスを起動する場合，マネージャーホストを設定していない

［マネージャーの設定］ダイアログボックスで，そのホストの電源を制御するマネージャーホストを設定してください。

(2)　ウィンドウとダイアログボックスを表示できない

Windowsホストで使うJP1/Power Monitorのウィンドウとダイアログボックスは，メモリー容量やハードディスク容量の不足のほかに，それぞれある条件で表示できない場合があります。各ウィンドウとダイアログボックスの表示できない条件について次の表に示します。

表18‒3　Windowsのウィンドウまたはダイアログボックスを表示できない条件一覧

ウィンドウ名またはダイアログボックス名

表示できない条件

［電源制御装置の設定］ダイアログボックス

［環境設定］ダイアログボックスが表示されている。

［環境設定］ダイアログボックス

［電源制御装置の設定］ダイアログボックスが表示されている。

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されている。

ホストが終了処理中である。

［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックス

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を設定している。

［環境設定］ダイアログボックスの［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］で［行わない］を選択している。

［監視ホストの詳細］ダイアログボックス

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で［なし］を設定している。

［環境設定］ダイアログボックスの［他ホストの監視］で［行わない］を選択している。

［カレンダー設定］ダイアログボックス

［環境設定］ダイアログボックスが表示されている。

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックスが表示されている。

ホストが終了処理中である。

［年間カレンダー設定］ダイアログボックス

ディスプレイの解像度が1,024×768（単位：ピクセル）未満である。

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス

［カレンダー設定］ダイアログボックスが表示されている。

スケジュール情報を編集中である。

［環境設定］ダイアログボックスが表示されている。

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ

JP1/PW Manager Serviceサービスが停止している。

［マネージャーの設定］ダイアログボックスが表示されている。

ホストがエージェントホストとして設定されている。

Administrators権限を持たないユーザーが操作した。

［マネージャーの設定］ダイアログボックス

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウが表示されている。

［エージェントホストの設定］ダイアログボックス

JP1/PW Manager Serviceサービスが起動していない。

18.5.3　JP1/Power Monitorによる自ホストの起動・終了時のトラブル

WindowsホストのJP1/Power Monitorによって自ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表18‒4　自ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番

現象

1

スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオンにならない。

2

スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオフにならない。

3

監視対象ホストの運用中に，自ホストが終了した。

4

SVPボードに接続したホストを起動・終了できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオンにならない

(a)　電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストの再起動はできますが，電源オフまたはスタンバイの状態からの電源オンはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　電源制御装置自身の電源がオフになっている

電源制御装置の電源をオンにしてください。

(d)　UPS機能を搭載した電源制御装置を使っている場合に，前回，長時間の停電が原因でホストがシャットダウンされた

ホストの電源を手動でオンにしてください。

(e)　JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスで指定した使用プログラム名が誤っている

［環境設定］ダイアログボックスで設定している使用プログラム名を確認してください。間違っていた場合，使用プログラム名を設定し直し，ホストを再起動してください。

(f)　前回のシャットダウン時にJP1/Power Monitorを使わなかった

ホストの電源を手動でオンにしてください。ホストをシャットダウンするときは，次回から必ずJP1/Power Monitorでシャットダウンしてください。

(g)　ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

ホストのシャットダウンに必要な時間を考慮し，ホストの電源オフからオンまでに十分な間隔を設定してください。SVPボード，シュナイダーエレクトリック社製Smart-UPSなど，電源制御装置の種類によっては電源オフからオンまでの間隔が短いために正しくホストが起動されない場合があります。

(h)　電源制御装置を使っている場合，電源制御装置のコントロールソフトを使ってカレンダーの設定を変更した

JP1/Power Monitorのスケジュールを再設定してください。

注意事項

JP1/Power Monitorのスケジュールでホストを起動・終了する場合，電源制御装置のコントロールソフトのカレンダーでホストの電源を運用しないでください。

(i)　電源制御装置を使っている場合，JP1/Power Monitorの[環境設定]ダイアログボックスで使用プログラムを指定したあと，電源制御装置のコントロールソフトを再インストールした

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を［なし］にしたあと，一度［環境設定］ダイアログボックスを閉じてください。その後，再度［環境設定］ダイアログボックスを表示し，［使用プログラム名］を選択し直してください。

(j)　シュナイダーエレクトリック社製UPSおよびPowerChute Business Editionを使っている場合，ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が336時間以上に設定されている

次のどれかの方法で対処してください。

手動で電源をオンにする

電源制御装置に設定されている電源オンの時刻を再設定する

ホストの電源オフから電源オンまでの間隔が336時間未満になるように時刻を設定する

ホストの電源オフの時刻から電源オンまでの間隔が336時間以上の間隔を指定した場合の動作は保証しません。詳細については，製造元にお問い合わせください。

(k)　電源制御装置を使っている場合で電源再供給後，ホストのOSが自動的に起動する構成になっていない

電源再供給後，ホストのOSが自動的に起動する構成にしてください。構成の確認については，ご使用のホストのハードウェアマニュアルなどを参照してください。

(2)　スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオフにならない

(a)　電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストのシャットダウンはできますが，電源オフはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

電源制御装置の連携ソフトウェアから，正しく電源オフができるか確認してください。また，各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　電源制御装置本体のスイッチが正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置本体のスイッチを正しく設定し直してください。

(d)　電源制御装置のシリアルポートを設定する場合，ほかのソフトウェアやサービスのシリアルポートを重複して設定している

シリアルポートが重複しないように設定してください。

(e)　JP1/Base Control Serviceサービスが起動していない

JP1/Base Control Serviceサービスが起動しているかどうか確認してください。停止していた場合，JP1/Base Control Serviceサービスを起動してください。

(f)　［電源制御装置の設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で設定したプログラムを実行するときに必要なサービスが起動していない

ご使用の電源制御装置の機種によっては，電源制御装置を制御するプログラムを実行するときにサービスプログラムが必要な場合があります。このサービスプログラムについては，各製品のマニュアルを参照してください。

(g)　JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスで指定した使用プログラム名が誤っている

［環境設定］ダイアログボックスで設定している使用プログラム名を確認してください。間違っている場合，指定し直し，ホストを再起動してください。

(h)　JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスでJP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）の監視を設定している場合，実行中のジョブ（ジョブネット）がある

JP1/AJS3の実行状況を確認してください。ホストの強制終了を実行しても，JP1/AJS3が終了するまでホストは終了しません。

(i)　JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスでプリンタの監視を設定している場合，出力が終了していない印刷ジョブがある

Windowsの［スタート］メニューから，［設定］−［プリンタ］を選択し，印刷ジョブが残っているかどうか確認してください。また，プリンタがレディ状態になっているかどうか確認してください。

(j)　JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスで他ホストの監視を設定している場合，終了していない監視対象のホストがある

監視対象ホストが運用中かどうか確認してください。運用中のホストがある場合，ホストは監視を続けるので終了しません。そのホストの監視が必要かどうか運用を検討してください。

(k)　電源制御装置を使っている場合，JP1/Power Monitorの[環境設定]ダイアログボックスで使用プログラムを指定したあと，電源制御装置のコントロールソフトを再インストールした

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を［なし］にしたあと，一度［環境設定］ダイアログボックスを閉じてください。その後，再度［環境設定］ダイアログボックスを表示し，［使用プログラム名］を選択し直してください。

(l)　JP1/ServerConductorを使っている場合，JP1/ServerConductorのAgentサービスが起動していない

Windowsの［スタート］メニューの［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択し，Agentサービスが起動しているかどうか確認してください。停止していた場合，Agentサービスを起動してください。

(m)　無停電電源装置と連携している場合，無停電電源装置のコントロールソフトのサービスが起動していない

Windowsの［スタート］メニューの［設定］−［コントロールパネル］−［サービス］を選択し，無停電電源装置のコントロールソフトのサービスが起動しているかどうか確認してください。サービスが停止していた場合は，サービスを起動してください。

(n)　電源制御装置を使っている場合，電源制御装置のコントロールソフトを使ってカレンダーの設定を変更した

JP1/Power Monitorのスケジュールを再設定してください。

注意事項

JP1/Power Monitorのスケジュールでホストを起動・終了する場合，電源制御装置のコントロールソフトのカレンダーでホストの電源を運用しないでください。

(o)　電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生している

統合トレースログに，メッセージID「KAVP11493-E」，メッセージに(POS=AOMPW_CO.CPP 22)が出力されている場合，電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生していますので，エラーコード（メッセージに(RC1=エラーコード)の形式で出力されています）を電源制御装置の購入元へお問い合わせください。

コントロールソフトのサービス名については，各製品のマニュアルを参照してください。

(3)　監視対象ホストの運用中に，自ホストが終了した

(a)　他ホストの監視時にタイムアウトが発生した

ネットワーク性能が他ホスト監視機能の下限を下回っている可能性があります。

監視対象ホストとのネットワーク性能は，10秒以内のレスポンスが必要です。それを超えた場合，監視しているホストが停止中であると判断します。ホスト間の速度については，pingコマンドで確認してください。

DNSまたはWINSを使ってホスト名を対応づけている場合には，他ホストとの通信に時間がかかることがあります。必要に応じて，監視対象のホスト名およびIPアドレスをhostsファイルに定義することをお勧めします。

(4)　SVPボードに接続したホストを起動・終了できない

(a)　ホストにSVPボードを組み込んでいない

SVPボードを使用した連携を行う場合は，ホストにSVPボードを組み込んでください。

(b)　JP1/ServerConductorをインストールしていない

JP1/ServerConductorをインストールしてください。

(c)　JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードの環境設定が正しくない

JP1/ServerConductorで，電源制御装置またはSVPボードの環境設定をし直してください。

(d)　JP1/ServerConductorの環境設定が正しくない

JP1/ServerConductorから電源制御装置またはSVPボードの電源が制御できるように設定してください。

(e)　JP1/ServerConductorのDLLファイルが見つからない

自ホストの電源制御ができない場合，「JP1/ServerConductorインストール先フォルダ¥Program」の下に，次に示すファイルがあるか確認してください。

msvcrt.dll

mfc42.dll

mfc70.dll

msvcr70.dll

mfc80.dll

msvcr80.dll

これらのファイルがある場合は，これらのファイルを「JP1PWパス¥bin」にコピーしてください。

なお，ファイルをコピーするときは，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのサービスを停止してください。

(f)　［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］が正しく設定されていない

JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に，［SYSTEM MANAGER］を選択してください。

(g)　JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置，SVPボードまたはSVPドライバーで障害が発生している

統合トレースログに，メッセージID「KAVP11444-E」，エラーコードが(RC1=10000009)または(RC1=EEEEEEEE)以外でメッセージが出力されている場合，JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置，SVPボードまたはSVPドライバーで障害が発生しています。この場合は，エラーコードを添えてJP1/ServerConductorへお問い合わせください。

18.5.4　JP1/Power Monitorによる他ホストの起動・終了時のトラブル

WindowsホストのJP1/Power Monitorによって他ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表18‒5　他ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番

現象

1

エージェントホストを起動・終了できない。

2

マネージャーホストがエージェントホストの停止を検知しない。

3

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，エージェントホストが稼働中にもかかわらず「状態不明」と表示される。

4

SVPボードに接続したエージェントホストを起動・終了できない。

5

シュナイダーエレクトリック社製のSNMPアダプターとSmart-UPS（またはSymmetra）に接続したエージェントホストを起動・終了できない。

6

グループ化したエージェントホストの電源がオフにならない。

7

日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)に接続したエージェントホストを起動・終了できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　エージェントホストを起動・終了できない

(a)　電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストのシャットダウンはできますが，起動および電源オフはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が，また，エージェントホストでマネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

(d)　マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は，ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［コマンドプロンプト］を選択する。

［コマンドプロンプト］ウィンドウが表示されます。

pingコマンドなどを実行して，アドレス解決する。

(e)　エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は，デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また，FQDN形式のイベントサーバ設定の場合はFQDN名を設定します。入力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(f)　マネージャーホストおよびエージェントホストで，サービスまたはデーモンが起動していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動しているかどうか確認してください。起動する必要があるサービスまたはデーモンを次の表に示します。また，JP1/PW Agent Serviceサービスを起動する場合，［マネージャーの設定］ダイアログボックスで，そのホストの電源を制御するマネージャーホストを設定しないと起動しません。

表18‒6　マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデーモン

ホストのOS

ホスト

サービスまたはデーモン

Windows

マネージャーホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/PW Manager Serviceサービス

エージェントホスト

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Base Eventサービス

JP1/PW Agent Serviceサービス

UNIX

エージェントホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

(g)　エージェントホストを強制再起動する場合，ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

エージェントホストを強制再起動しないで，強制電源オフしたあと，十分な時間を空けて電源をオンにしてください。JP1/ServerConductorやSmart-UPS，Symmetraなど，電源制御装置の種類によっては，電源オフからオンまでの間隔が短いために，正しくホストが起動されない場合があります。

(h)　マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は，ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［コマンドプロンプト］を選択する。

［コマンドプロンプト］ウィンドウが表示されます。

pingコマンドなどを実行して，アドレス解決する。

(i)　電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生している

統合トレースログに，メッセージID「KAVP11273-E」，エラーコードが(RC1=0)，(RC1=4)または(RC1=8)以外でメッセージが出力されている場合，電源制御装置または電源制御装置のコントロールソフトで障害が発生していますので，エラーコードを電源制御装置の購入元へお問い合わせください。

(2)　［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，エージェントホストが稼働中にもかかわらず「状態不明」と表示される

(a)　エージェントホストにマネージャーホストが正しく設定されていない

エージェントホストの［マネージャーの設定］ダイアログボックスで，マネージャーホストが正しく設定されているか確認してください。

FAQ Q5も参照してください。

(b)　マネージャーホストにエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストの［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，エージェントホストが正しく設定されているか確認してください。

FAQ Q5も参照してください。

(c)　エージェントホストのサービスまたはデーモンが起動していない

次に示すエージェントホストのサービスまたはデーモンが起動しているか確認してください。

エージェントホストがWindowsの場合

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Base Eventサービス

JP1/PW Agent Serviceサービス

エージェントホストがUNIXの場合

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

(d)　マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，アドレス解決してください。次の手順でアドレス解決できない場合は，ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［コマンドプロンプト］を選択する。

［コマンドプロンプト］ウィンドウが表示されます。

pingコマンドなどを実行して，アドレス解決する。

(e)　マネージャーホストとエージェントホストの日付と時刻が合っていない

それぞれのホストで，Windowsの［スタート］メニューから［設定］−［コントロールパネル］−［日付と時刻］を選択し，日付と時刻が合っているか確認してください。

(f)　マネージャーホストの［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで，［ホスト］−［最新の状態情報］を選択して，表示される情報を更新している最中に，エージェントホストを操作した

情報を更新してからエージェントホストを操作してください。

(g)　JP1/Baseが正しく設定されていない

マネージャーホストおよびエージェントホストのJP1/Baseが正しく設定されているか確認してください。

(h)　エージェントホストの電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(3)　JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードに接続したエージェントホストを起動・終了できない

(a)　エージェントホストにSVPボードを組み込んでいない

SVPボードを使用した連携を行う場合は，エージェントホストにSVPボードを組み込んでください。

(b)　JP1/ServerConductorをインストールしていない

JP1/ServerConductorをインストールしてください。

(c)　JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードの環境設定が正しくない

JP1/ServerConductorで，JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードの環境設定をし直してください。

(d)　JP1/ServerConductorの環境設定が正しくない

JP1/ServerConductorでJP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードの電源が制御できるように設定してください。

(e)　JP1/ServerConductorのDLLファイルが見つからない

マネージャーホストで「DLLがありません」というエラーダイアログボックスが表示される場合，または実行時にエラーになる場合は，JP1/ServerConductorのDLLファイルが正しいフォルダに格納されていないおそれがあります。「JP1PWパス¥bin」フォルダにSvmcomMgr.dll，mfc80.dll，msvcr80.dllが格納されているか確認してください。

格納されていない場合は，次の手順で環境設定し直してください。

「JP1/ServerConductorインストール先フォルダ¥Program」の下に格納されている「SvmcomMgr.dll」「mfc80.dll」「msvcr80.dll」を「JP1PWパス¥bin」にコピーする。

これらのファイルをコピーするときは，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのサービスを停止してください。

コマンドプロンプトで，JP1/Power Monitorをインストールしたフォルダにカレントディレクトリを移動する。

「RmPtEtr.exe -r」を実行してホストを再起動する。

(f)　JP1/ServerConductorに対応する電源制御装置またはSVPボードの通信用ポート番号が設定されていない

マネージャーホストのWindowsの「Services」ファイルに次の記述を追加し，通信用ポート番号を設定してください。

jp1aomsvpcntl XXXXX/tcp # JP1/PW SVP REMOTE CONTROL

「XXXXX」には，任意の値を指定してください。ほかで指定されている値と同じ値にならないようにしてください。「jp1aomsvpcntl」は，すべて半角小文字で記述してください。数字の「1」と「L」の小文字の「l」との違いに注意して設定してください。

(g)　エージェントホストで，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］が正しく設定されていない

JP1/Power Monitorの［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］で，［SYSTEM MANAGER］を選択してください。

(h)　JP1/ServerConductorのマネージャーサービスホストの電源がオンになっていない

JP1/ServerConductorのマネージャーサービス（JP1/ServerConductorマスターコンソール）ホストの電源をオンにしてください。

(4)　シュナイダーエレクトリック社製のSNMPアダプターとSmart-UPS（またはSymmetra）に接続したエージェントホストを起動・終了できない

(a)　電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

SNMPアダプターおよびSmart-UPS（またはSymmetra）がエージェントホストに接続されているかどうか確認してください。

(b)　電源制御装置の環境設定が正しくない

SNMPアダプターおよびSmart-UPS（またはSymmetra）の環境設定が正しいかどうか確認してください。

(5)　グループ化したエージェントホストの電源がオフにならない

(a)　グループ化するエージェントホストを［環境設定］ダイアログボックスの［他ホストの監視］に登録している

エージェントホストをグループ化し，自ホストの電源オフ時に，グループ化したエージェントホストの電源を先にオフにする場合は，［連動ホストの設定］ダイアログボックスでグループ化するエージェントホストを登録し，［連動ホストの終了を待つ］をチェックしてください。

(b)　自ホストを強制終了している

自ホストの電源オフ時に，グループ化したエージェントホストの電源をオフにする場合は，［環境設定］ダイアログボックスの［連動ホストの停止］で［停止を行う］を選択し，計画終了してください。

(6)　日立製作所製の遠隔電源制御装置(THE-RP-0010)に接続したエージェントホストまたは遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）を使用したエージェントホストを起動・終了できない

(a)　同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行した

遠隔電源制御装置は電源制御の実行中に新たな要求を受理できません。このため，同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行する場合，時間を置いて再実行してください。

18.6　FAQ

WindowsホストのJP1/Power Monitorを運用する場合によく寄せられる質問と，それに対する回答を次に示します。

Q1：ホストの稼働中またはホストのシャットダウン中に予期せぬ停電があった場合，ホストの電源は，どうなりますか？

ご使用のホストの電源制御装置またはハードウェア仕様によって異なります。停電から復旧したあとにホストへの電源供給が再開されるかどうかについては，ご使用の電源制御装置のハードウェアおよびソフトウェアの仕様を確認してください。

バックアップ電源を搭載していない電源制御装置の場合，停電と同時にホストの電源がオフになりますので注意してください。

Q2：ホストをシャットダウンする時刻をJP1/Power Monitorのスケジュールで設定していますが，その時刻に到達する前に予期せぬ停電があった場合，停電復旧後のスケジュールは，どうなりますか？

ご使用の電源制御装置の仕様によって異なります。仕様については，ご使用の電源制御装置のハードウェアマニュアルなどを参照して確認してください。

停電から復旧したあとに，ホストへの電源供給が自動的に再開される電源制御装置の場合

ホストをシャットダウンする時刻が，停電から復旧した時刻以降に設定されている場合，設定した時刻にホストはシャットダウンされます。

停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合，その設定は無効になります。停電から復旧したあとに電源供給が再開されると，次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。

停電から復旧したあとに，ホストへの電源供給が自動的に再開されない電源制御装置の場合

手動またはマネージャーホストからホストの電源をオンにしてください。

ホストをシャットダウンする時刻が，電源供給再開以降に設定されている場合，設定した時刻にホストはシャットダウンされます。

停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合，その設定は無効になります。電源供給が再開されると，次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。

Q3：システム時刻がずれてきたため，時刻の補正を考えています。システム時刻を変更する場合，どのような処理が必要ですか？

JP1/Power Monitorの運用中に，日をまたがない程度にシステムの時刻を変更する手順を，時刻を進める場合と時刻を戻す場合に分けて説明します。

・システムの時刻が遅れているため，時刻を進める場合

JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを停止する。

JP1/Base Control Serviceのサービス起動管理機能を使用している場合，起動されるサービスも停止してください。詳細は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

システムの時刻を変更する。

JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを起動する。

・システムの時刻が進んでいるため，時刻を戻す場合

JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを停止する。

JP1/Base Control Serviceのサービス起動管理機能を使用している場合，起動されるサービスも停止してください。詳細は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

システムの時刻を変更する。

システムの時刻が変更前の時刻になるまで待ち，変更前の時刻に達したら，JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを起動する。

例えば，手順2.で「02：00」を「01：00」に戻した場合，システムの時刻が「02：00」になってから，JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを起動します。

Q4：電源制御装置を使用していますが，予定外の時刻にホストが起動しました。

電源制御装置によっては，ホストの停止から起動までの時間に制限がある場合があります。このような電源制御装置を使用している場合，ホストの停止から起動までの間隔が上限を超える設定をすると，予定外の時刻にホストが起動してしまうことがあります。このような場合は，停止から起動までの時間が上限を超えないように設定するか，途中で一時的に電源をオンにするなどの設定をする必要があります。

停止から起動までの間隔で設定できる値については，各電源制御装置のマニュアルを参照してください。

Q5：エージェントホストを電源オフできません。また，エージェントホストの状態が正しく表示されません。

以下の設定を確認してください。

マネージャーホストで設定されているエージェントホスト名が正しく設定されていないことが考えられます。

エージェントホスト名が正しく設定されているか確認してください。エージェントホスト名とはエージェントホスト側のJP1/Baseのイベントサーバ名のことです。イベントサーバ名がFQDN形式で設定されている場合は，FQDN名が設定しているか確認してください。

デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合は，デフォルトのイベントサーバ名（hostnameコマンドで返されるホスト名）を設定しているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名は，大文字と小文字が区別されますので注意してください。

JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

hostnameコマンドで返されるホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，エージェントホスト側の設定で同じ名前で登録されているか確認してください。

エージェントホストで，マネージャーホスト名を正しく設定していないことが考えられます。

マネージャーホスト名を正しく設定しているか確認してください。マネージャーホスト名とは，マネージャーホスト上のJP1/Baseのイベントサーバ名です。

イベントサーバ名をFQDN形式で設定している場合は，FQDN形式名で設定しているか確認してください。

JP1/Baseのイベントサーバ名は，大文字と小文字を区別しますので注意してください。

また，JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Q6：JP1/Power Monitorで電源制御をしているホストのホスト名またはIPアドレスを変更した場合，関連して変更が必要な定義がありますか？

次に示す作業を行ってください。

JP1/PW Manager Serviceサービス，JP1/PW Agent Serviceサービスを停止する。

JP1/Baseのサービスを停止する。

jp1hosts2（jp1hosts）定義ファイル，hostsファイルなどに古いホスト名・IPアドレスが設定されている場合，新しいホスト名・IPアドレスで再登録する。

JP1/Baseのサービスを起動する。

1.で停止した，JP1/PW Manager Serviceサービス，またはJP1/PW Agent Serviceサービスを起動する。

次の内容を設定・確認する。

自ホストの電源を制御する場合

［環境設定］ダイアログボックスの［他ホストの監視］の［他ホストが終了するまで待つ］を選択している場合

［一覧］ボタンをクリックして監視するホスト名を再設定する。

jpwenvsetコマンドの-aオプションでも再設定できます。

監視するホストのIPアドレスが解決できるか，pingコマンドなど※で確認する。

［環境設定］ダイアログボックスの［自ホスト実行中ジョブ（ジョブネット）の監視］の［ジョブネットの終了を待つ］を選択している場合

［一覧］ボタンをクリックして論理ホスト名を再設定してください。

注※

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSに「yes」が設定されている場合は，jp1pingコマンドで確認してください。

他ホストの電源を制御する場合

エージェントホストまたはマネージャーホストのホスト名およびIP アドレスを変更した場合，次のように対処してください。

マネージャーホストのホスト名およびIPアドレスを変更した場合

マネージャーホストでの設定

エージェントホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなど※で確認する。

エージェントホストでの設定

1. ［マネージャーの設定］ダイアログボックスで設定されているマネージャーホスト名を変更する。

2. マネージャーホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなど※で確認する。

エージェントホストのホスト名およびIPアドレスを変更した場合

マネージャーホストでの設定

1. ［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウで設定されているエージェントホスト名を再設定する。

2. エージェントホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなど※で確認する。

エージェントホストでの設定

マネージャーホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなど※で確認する。

注※

JP1/Baseのイベントサーバ設定ファイルのremote-serverパラメーターに「<jp1hosts2>」が設定されている場合は，jp1pingコマンドで確認してください。

Q7：マネージャーホストとエージェントホストの間にファイアウォールがある場合，エージェントホストの電源を操作するにはどうしたらよいですか？

JP1/Power Monitorでエージェントホストの電源を操作したい場合

JP1/Power Monitorでエージェントホストの計画終了や強制終了をする場合，マネージャーホストとエージェントホストの間でJP1/Base Eventサービスがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。しかし，これだけの設定では，電源オンや強制電源オフなどのように，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了することはできません。エージェントホストの電源オンや強制電源オフをする場合は，電源制御装置を制御するソフトウェアがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか，またはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

JP1/AJS3のジョブネットの電源制御アクションジョブでエージェントホストの電源を操作したい場合

例えば，ローカル電源制御アクションジョブを使用してエージェントホストの電源を操作したい場合，電源オフしたいエージェントホストを実行ホストとしたローカル電源制御アクションジョブをジョブネットに設定します。また，マネージャーホストおよびエージェントホスト両方のJP1/BaseおよびJP1/AJS3で，ファイアウォールを透過した通信ができるように設定する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」を参照してください。さらに，エージェントホストの計画終了や強制終了だけでなく，電源オンや強制電源オフしたい場合，エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか，またはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

Q8：JP1/AJS3のジョブネットを利用して自ホストの電源をオフしたあとに計画的に電源をオンするには，どうしたらよいですか？

JP1/AJS3のジョブネットで自ホストの電源を操作する場合，次回電源投入時刻を指定できません。自動的に電源オンしたい場合は，自ホストのJP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時刻をあらかじめ設定してください。

Q9：クラスタシステムで運用していますが，実行系のホストで自ホストの終了ができません。

以下の二つの条件を満たす場合，JP1/Power Monitorが終了できなくなります。

論理ホスト上のJP1/AJS3の終了を待ってから，JP1/Power Monitorを終了するように設定している

クラスタソフトが異常を検知した時，すぐに待機系へ系を切り替えず，実行系でJP1/AJS3を再起動するように設定している

これは，JP1/Power MonitorによるJP1/AJS3の終了を，クラスタソフトがJP1/AJS3の異常と判断して，JP1/AJS3を再起動させてしまうためです。JP1/AJS3が再起動するため，ホストの終了条件が成立せず，ホストの電源がオンのままになります。

クラスタ運用しているホストで自ホストの電源のオン・オフをする場合，異常検出時には，実行系ホストでJP1/AJS3を再起動するのではなく，待機系に系を切り替えるようにクラスタソフトを設定してください。

もしも，これらの条件によって自ホストの終了ができない場合には，以下の手順を実行してください。

自ホスト上のクラスタを停止する

aompwconコマンドを実行し，自ホストのシャットダウンまたは再起動を行う

aompwcon /fまたはaompwcon /f /r

上記の手順で，JP1のサービスの安全な停止シーケンスを実行してから，ホストの終了が実行できます。

なお，上記手順2.を実行してもホストが終了しない場合には，以下の手順によりホスト終了を実行してください。

物理ホスト上のJP1/AJS3を停止する

Windowsの場面（［スタートメニュー］−［シャットダウン］）から，ホストの終了を実行する

Q10：自ホストをJP1/AJS3のジョブネットの終了を待ってから終了していますが，ジョブネットの終了に時間がかかるため，システムのシャットダウン処理が開始されません。自ホストを強制的に終了させたい場合にはどうしたらよいですか？

JP1/AJS3が終了するまで自ホストは終了しません。

次のどちらかの方法で自ホストを強制終了してJP1/AJS3を強制的に終了させてください。

スケジュールで終了させる場合

自ホストのJP1/Power Monitorのスケジュールに，強制終了の開始時刻をあらかじめ設定しておいてください。

開始時刻に自ホストが強制終了を開始します。

スケジュールを設定する詳細については，「8.1.1　日付と時刻を設定する」を参照してください。

直ちに終了させる場合

aompwconコマンドを実行してください。直ちに自ホストが強制終了を開始します。すでに計画終了中の場合は，この方法で強制終了を開始してください。計画終了中にスケジュールの変更操作はできません。

aompwconコマンドの詳細については，「15.　コマンド」の「aompwcon（Windows限定)」を参照してください。

Q11：マネージャーホスト，エージェントホストで，異なるバージョンのJP1/Power Monitorを混在させることは可能ですか？

可能です。例えば，マネージャーホストにJP1/Power Monitor 11-00を使用し，エージェントホストにJP1/Power Monitor 10-00を使用できます。また，その逆も可能です。

JP1/Power Monitor 11-00より前のバージョンのJP1/Power Monitorをインストール・セットアップする場合は，各バージョンに対応したJP1/Power Monitorのマニュアルを参照してください。

なお，使用できるJP1/Power Monitorの機能は，下位バージョンがサポートしている範囲となります。

Q12：自ホストを他ホストが終了するまで待ってから終了したいのですが，自ホストと他ホストの間にファイアウォールがある場合，ファイアウォールに設定は必要ですか？

プロトコル「ICMP」が透過できるように設定してください。

Power Monitorはパケットの送受信により他ホストを監視します。

このため，あらかじめファイアウォールに透過できるプロトコルを設定する必要があります。

詳細な設定方法はご使用のファイアウォールのマニュアルを参照してください。

Q13：SVPボードと連携した電源連携機能を使用している環境でSVPボードを交換する場合，JP1/Power Monitorとしてどのような作業が必要ですか？

SVPボードを交換する場合の，JP1/Power Monitorとしての手順を説明します。

［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］を「なし」に変更する。

SVPボードを交換する。

交換後，［環境設定］ダイアログボックスの［使用プログラム名］に「SYSTEM MANAGER」を選択し，必要に応じて計画終了オプションを設定する。

Q14：JP1/Power Monitorを運用しているホストのシステムの日時を変更して，そのまま継続して運用する場合，必要な操作はありますか？

スケジュールが設定された状態でシステムの日時を変更した場合，JP1/Power Monitorのシステム内で矛盾を検知し，正常に動作しない場合があります。次に示す手順で変更してください。

JP1/Base Control ServiceおよびJP1/Power Monitorのサービスを停止する。

JP1/Base Control Serviceのサービス起動管理機能を使用している場合，起動されるサービスも停止してください。詳細は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

［カレンダー設定］ダイアログボックスを開き，運休日を含めてスケジュール情報をすべて削除する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスを閉じる。

Pwrootフォルダ直下にある二つの.schファイルを削除し，カレンダー情報を初期化する。

ファイル名

AOMWKINF.SCH

AOMSPINF.SCH

現在の日時に戻してシステムを再起動する。

［カレンダー設定］ダイアログボックスを開き，再度スケジュールを設定する。

Q15：計画終了処理または強制終了処理が完了したあと，シャットダウン処理が開始される直前に任意のコマンドまたはバッチファイルを実行したいのですが，どうしたらよいですか？

JP1/Baseの起動管理機能であるサービスの終了順序制御を使用します。JP1/Baseの起動順序定義ファイルのパラメーター「StopReadyCommand=」に，任意のコマンドまたはバッチファイルを設定してください。

起動順序定義ファイルの詳細な設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Q16：バックアップおよびリカバリーを実行する場合，どのような作業が必要ですか？

次の手順で実行してください。採取したバックアップ情報は，情報を採取したホストにリカバリーすることを前提としています。なお，実行中の操作ミスによる破壊は保証の対象外となります。

バックアップ操作

JP1関連のサービスをすべて停止する。

JP1/Power Monitorのインストールフォルダの下のPWROOTフォルダをワークフォルダへ退避する。

次のレジストリーキー位置の内容を，すべてワークフォルダへ退避する。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SOFTWARE¥¥HITACHI¥¥JP1POWERMONITORキー直下

jbsgetcnfコマンドを実行してJP1共通定義情報を退避する。

jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

aomschbkコマンドを実行して，スケジュールデータを退避する。

hostsファイルとservicesファイルを退避する。

jp1hosts2情報を設定している場合，jbshosts2exportコマンドを実行して，jp1hosts2情報を退避する。

jbshosts2exportコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

リカバリー操作

リカバリーを実行する前に，現在の状態をバックアップしてください。

JP1関連のサービスをすべて停止する。

退避したPWROOTフォルダの内容を，ワークフォルダからJP1/Power Monitorのインストールフォルダへ回復する。

退避したレジストリーの設定をワークフォルダから回復する。

なお，テスト等で追加されたレジストリーの情報（キーまたは値）が退避したレジストリーにない場合，上書きされずに残るおそれがあります。このため，リカバリー後のレジストリーと退避したレジストリーのコンペアを採取して，リカバリー後のHKEY_LOCAL_MACHINE¥¥SOFTWARE¥¥HITACHI¥¥JP1POWERMONITORキー直下に，退避したレジストリーにはないレジストリーの情報がある場合は，該当の情報を必ず削除してください。

jbssetcnfコマンドを実行してJP1共通定義情報を回復する。

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

hostsファイルとservicesファイルを回復する。

aomschrsコマンドを実行してスケジュールデータを回復する。

jbshosts2importコマンドを実行してjp1hosts2情報を回復する。

jbshosts2importコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

システムを再起動する。

Q17：他ホストのオン・オフをしますが，複数のホスト名で1つのIPアドレスが求まる環境で運用する場合，注意事項はありますか？

JP1/Power Monitorは，プライマリホストを自ホストと認識して通信します。プライマリホストで登録されたホスト名で運用するように，JP1/Power Monitorをセットアップしてください。

Q18：Blade Symphony上の各ブレードで電源を自動的にオン・オフすることは可能ですか？

Blade Symphony上の各ブレードは個々に電源カレンダーを持っていないため，自ホストの電源を自動的にオンできません。そのため，次のように運用します。

Blade Symphony上の各ブレードにJP1/Power Monitor，JP1/ServerConductor/Agent，およびJP1/ServerConductor/Advanced Agentをインストールする。

JP1/ServerConductor/Blade Server ManagerインストールサーバにJP1/Power MonitorおよびJP1/AJS3をインストールする。

各ブレードをエージェントとしてセットアップする。

セットアップについては，「5.2　他ホストを起動・終了する場合」を参照してください。

JP1/AJS3の「リモート電源制御」アクションジョブで，各ブレードのオン・オフをスケジュール実行する。

Q19：設定した電源投入時刻に，ホストが起動しませんでした。

前回電源をオフにしたときに電源投入時刻が統合トレースログに出力されているかどうかを，統合トレースログを参照して確認してください。

統合トレースログに電源投入時刻が出力されていなかった場合は，［カレンダー設定］画面で，ホストが起動しなかった日が運休日に設定されていないか確認してください。

Q20：エージェントホストの電源制御装置の種別を「AMT」「WOL」にしている環境で，エージェントホストが起動または停止しませんでした。

・種別が「AMT」の場合

次のことを確認してください。

マネージャーホストの［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，IPアドレス，またはユーザ名が正しいか

Windowsファイアウォールが有効になっているホスト上で，Windowsファイアウォールの例外リストに，AMTが使用するポート番号「16992」が登録されているか

・種別が「WOL」の場合

次のことを確認してください。

マネージャーホストの［エージェントホストの設定］ダイアログボックスで，IPアドレス，サブネットマスク，またはMACアドレスが正しいか

servicesファイルに「jp1pw-wol」のUDPポートが指定されていること，および設定が正しいか

Windowsファイアウォールが有効になっているホストの場合は，servicesファイルの設定をしたあと，Windowsファイアウォールの例外リストに登録しているか

Q21：「KAVP19991-Z Log MessageDLL read error.」※というメッセージが出力されました。

「JP1/Power Monitorインストール先フォルダ¥bin」以下のファイルが壊れている，またはアクセス権限がない可能性があります。

次のコマンドを実行した出力結果をテキストファイルに保存してください。

cd "<JP1/Power Monitorインストール先フォルダ>¥bin"
dir /A /S
cacls *

上記の出力結果に加え，資料採取ツールを実行して資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

注※

メッセージIDのZはE，W，I，Qのどれかになります。

19　トラブルシューティング（UNIXホスト）

この章では，UNIXホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときの原因と対処方法について説明します。

19.1　対処の手順

UNIXホストのJP1/Power Monitorでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。各メッセージの要因と対処方法については「17.4.2　UNIXで表示されるメッセージ」を参照してください。また，UNIXホストのJP1/Power Monitorが出力するログ情報については，「19.2　ログ情報の種類」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「19.3　トラブル発生時に採取が必要な資料」「19.4　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

19.2　ログ情報の種類

UNIXホストのJP1/Power Monitorを運用しているときに出力されるログ情報は，次の3種類あります。

共通メッセージログ

統合トレースログ

JP1/Power Monitorが出力するトレースログ

この節では，3種類のログ情報について説明します。

19.2.1　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システム側のトラブルを通知する，システム管理者向けのログ情報のことです。共通メッセージログは，必要最小限のトラブル情報を通知します。

共通メッセージログは，syslogファイルに出力されます。

19.2.2　統合トレースログ

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。共通メッセージログより詳しい内容のメッセージが出力されます。統合トレースログの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

19.2.3　JP1/Power Monitorが出力するトレースログ

JP1/Power Monitorが出力するトレースログとは，UNIXホストのJP1/Power Monitorの各機能が出力するログ情報のことです。各機能によって異なるログファイルに出力されます。

19.2.4　ログファイル一覧

UNIXホストのJP1/Power Monitorが出力するログファイルの種類とデフォルトのファイル名およびディレクトリ名を次の表に示します。

表19‒1　JP1/Power Monitorが出力するログファイル・フォルダ一覧（UNIXの場合）

内容

ファイル

の情報

ファイル名

取得容量の

指定

作成される

タイミング

JP1/Power Monitorデーモン起動時ログファイル

JP1/Power Monitorデーモン起動時の情報

/usr/lib/jp1_aom/log/startup

指定不可。

約1KB。

JP1/Power Monitorデーモンが起動されるたびに再作成される。

リモート電源連携ログファイル

エージェントホストの制御時のトレース情報

/usr/lib/jp1_aom/log/エージェントホスト名.rpwlog

指定不可。

約50KB。

エージェントホスト制御時にエージェントホスト単位で再作成される。

APC連携ログファイル（PowerChute Network Shutdown用）

APC電源制御装置の制御時のトレース情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logapc_pcns

/usr/lib/jp1_aom/log/logapc_pcns.bak

指定不可。約1KB。

JP1/Power MonitorでAPCの電源制御装置とPowerChute Network Shutdownを使用してホストを終了するたびに再作成される。

定義ファイル退避ログファイル

jaombkdefコマンド実行時の情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logbkup

指定不可。約1KB。

jaombkdefコマンド実行時に再作成される。

定義ファイル回復ログファイル

jaomrsdefコマンド実行時のログ情報

/usr/lib/jp1_aom/log/logrstr

指定不可。約1KB。

jaomrsdefコマンド実行時に再作成される。

JP1/Power Monitor保守用ログ

JP1/Power Monitorの運用情報

/usr/lib/jp1_aom/log/PW_プログラム名{1｜2}.log

構成定義ファイルのlog_sizeパラメーターで指定。

5KBから10MBまで指定できる。デフォルトは，64KB。

構成定義ファイルで指定された容量に達すると，再作成される。

pwajs2stp_grpコマンドエラーログファイル

pwajs2stp_grpコマンド実行時のエラー情報

/usr/lib/jp1_aom/log/pwajsstp_grp.log

指定不可。100バイト以下。

pwajs2stp_grpコマンドのエラー時に再作成される。

19.3　トラブル発生時に採取が必要な資料

UNIXホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに採取が必要な資料を示します。

なお，JP1では採取が必要な資料を一括採取するための「資料採取ツール」を用意しています。資料採取ツールの初期設定で採取できる資料については，表中に記号で示しています。なお，表の「ツールでの採取」欄に「B」が書かれているものは，JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

19.3.1　UNIXのログ情報

次に示すUNIXのログ情報の採取が必要です。

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

syslogファイル※

/var/adm/messages（AIXの場合）

/var/log/messages（Linuxの場合）

P，B

hostsファイル

/etc/hosts

P

servicesファイル

/etc/services

B

passwdファイル

/etc/passwd

B

各OSのパッチ情報

−

B

プロセス一覧

−

P，B

coreファイル

/usr/bin/jp1_aom/core

P

JP1/Power Monitorのコマンドを実行したカレントディレクトリのcore

×

（凡例）

P

JP1/Power Monitorの資料採取ツールで採取されます。

B

JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

×

JP1/Power Monitorの資料採取ツールおよびJP1/Baseの資料採取ツールで採取されません。

注※

システムの設定により，syslogファイルのファイル名が異なる場合は採取されません。

19.3.2　JP1の情報

JP1に関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

情報の種類

デフォルトのファイル名

ツールでの採取

JP1/Power Monitorの各定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/以下の全ファイル

P

ログファイル

/usr/lib/jp1_aom/log/以下の全ファイル

P

統合トレースログファイル

/var/opt/hitachi/HNTRLib2/spool/

P，B

JP1共通定義情報

JP1/Baseのjbsgetcnfコマンドの実行結果

JP1/Baseのjbsgetcnf -h 論理ホスト名の実行結果

P，B

イベントデータベース格納ディレクトリ

/var/opt/jp1base/sys/event/servers/

B

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの各定義ファイル

共有ディレクトリ/jp1_aom/rpw

P※

論理ホスト上のJP1/Power Monitorの保守用ログファイル

共有ディレクトリ/jp1_aom/log

P※

構成定義ファイル

jaomstartコマンドの引数の設定による

P

日次構成定義ファイル

運転スケジュール定義ファイルの定義による

P

運転スケジュール定義ファイル

構成定義ファイルの定義による

P

自動運転ユーザーコマンド

構成定義ファイルの定義による

P

自動起動用シェルスクリプト

/usr/lib/jp1_aom/startup

P

JP1/AJS3情報定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def

P

ローカルUPS情報定義ファイル

/usr/lib/jp1_aom/sch/pwlocalups

P

リモート電源連携関連ファイル

/usr/lib/jp1_aom/rpw/*

P

電源制御装置を制御するコマンド

/usr/lib/jp1_aom/alt_shutdown

/usr/lib/jp1_aom/pwon_com

/usr/lib/jp1_aom/pwread_com

P

pwajs2stp_grpコマンド

/usr/lib/jp1_aom/pwajs2stp_grp

P

jaomajs2confsetコマンドの一時ファイル

/usr/lib/jp1_aom/JP1AJS2_def

P

JP1/Power Monitorシステムファイル

/usr/lib/jp1_aom/sys/info

/usr/lib/jp1_aom/sys/info.schd

/usr/lib/jp1_aom/sys/info.rpwrd

P

論理ホスト上のJP1/Power Monitorシステムファイル

共有ディレクトリ/jp1_aom/sys/info.rpwrd

P※

電源制御装置を制御するコマンドで使用する一時ファイル

/usr/lib/jp1_aom/sys/pwon_time

P

jaomshowiコマンド実行結果

−

P

右記のディレクトリに対するls -alRコマンド結果

/etc/opt/jp1_aom

/opt/jp1_aom

/usr/lib/jp1_aom

/var/opt/jp1_aom

/usr/lib/jp1_aom/sys/

/usr/lib/jp1_aom/log/

P

右記のディレクトリに対するfuserコマンド結果

/usr/lib/jp1_aom/sys/

/usr/lib/jp1_aom/log/

P

論理ホスト上のJP1/Power Monitor共有ディレクトリに対するls -alRコマンド結果

−

P※

製品情報登録ファイル

/etc/opt/.hlic/1152.dat

P

製品情報登録ログファイル

/etc/.hitachi/.hliclog/*

/var/tmp/HLICLIB/*

/var/opt/hitachi/jp1common/jp1pw/*

P

/etc/.hitachi/bin/SHOWPPコマンドの実行結果

−

P

Linux Systemd環境でのJP1/Power MonitorのUnit設定

systemctl show jp1_pw.serviceコマンドの実行結果

systemctl status jp1_pw.serviceコマンドの実行結果

P

Linux Systemd環境でのJP1/BaseのUnit設定

systemctl show jp1_base.serviceコマンドの実行結果

systemctl status jp1_base.serviceコマンドの実行結果

P

（凡例）

P：JP1/Power Monitorの資料採取ツールで採取されます。

B：JP1/Baseの資料採取ツールで採取されます。

注※

クラスタシステムで運用している場合に採取が必要です。

19.3.3　JP1/Power Monitorのプロセス一覧

psコマンドでプロセスの動作状態を確認します。

19.3.4　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，統合コンソールの構成）

再現性

19.4　資料の採取方法

UNIXホストのJP1/Power Monitorでトラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

19.4.1　資料採取ツールを実行する

資料採取ツールを実行します。ツールの実行例を次に示します。

# /usr/lib/jp1_aom/jpw_log.sh -o /tmp/PW_LOG

資料採取ツールの詳細については，「15.　コマンド」の「jpw_log.sh」を参照してください。

19.4.2　coreファイルを採取する

coreファイルが出力されている場合は，coreファイルを採取してください。coreファイルは，次に示すディレクトリのどちらかに出力されます。

/usr/bin/jp1_aom

このディレクトリのcoreファイルは，資料採取ツールで採取できます。

JP1/Power Monitorのコマンドを実行したカレントディレクトリ

19.4.3　プロセスの状態を確認する

psコマンドを使ってプロセスの動作状態を確認してください。プロセスについては，「付録B.2　プロセス一覧（UNIXの場合）」を参照してください。

19.4.4　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，統合コンソールの構成）

再現性

19.5　トラブルへの対処方法

UNIXホストのJP1/Power Monitorで，次のようなトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

JP1/Power Monitor起動時のトラブル

JP1/Power Monitorによる自ホストの起動・終了時のトラブル

JP1/Power Monitorによる他ホストの起動・終了時のトラブル

それぞれの対処方法について次に説明します。

19.5.1　JP1/Power Monitor起動時のトラブル

UNIXホストのJP1/Power Monitorが起動するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表19‒2　JP1/Power Monitor起動時のトラブル一覧

項番

現象

1

デーモンを起動できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　デーモンを起動できない

JP1/Power Monitorデーモンを起動できない場合，次のような原因と対処方法が考えられます。

(a)　メモリー容量が不足している

同時に起動しているほかのアプリケーションを終了させるか，またはホストのメモリーを増設してください。

(b)　ハードディスク容量が不足している

不要なファイルを削除し，ハードディスクの空き容量を増やすか，またはハードディスクを増設してください。

(c)　起動時に必要なファイルが削除されている

JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorをインストールし直してください。

(d)　リモート電源連携構成定義ファイルの設定が誤っている

リモート電源連携デーモンが起動しない場合

activeパラメーターにyが設定されているか確認してください。

論理ホスト上のリモート電源連携デーモンが起動しない場合

次の個所を確認してください。

activeパラメーターにyが設定されているか。

agtdefパラメーターに/共有ディスク/jp1_aom/rpw/agt_defが設定されているか。

agtdbパラメーターに/共有ディスク/jp1_aom/rpw/dbが設定されているか。

managerパラメーターにホスト名を指定していないか。

19.5.2　JP1/Power Monitorによる自ホストの起動・終了時のトラブル

UNIXホストのJP1/Power Monitor によって自ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表19‒3　自ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番

現象

1

スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオンにならない。

2

スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオフにならない。

3

監視対象ホストの運用中に，自ホストが終了した。

4

ホストを再起動できない。

5

ホストをシングルユーザーモードにできない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオンにならない

(a)　電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストの再起動はできますが，電源オフまたはスタンバイの状態から電源オンはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力され，そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が正しい場合，電源制御装置が正しく設定されていない可能性があります。各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　電源制御装置自身の電源がオフになっている

電源制御装置の電源をオンにしてください。

(d)　UPS機能を搭載した電源制御装置を使っている場合，前回，長時間の停電が原因でホストがシャットダウンされた

ホストの電源を手動でオンにしてください。

(e)　運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力され，そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が誤っている場合，またはメッセージKAVP0183-Iが出力されない場合，運転スケジュール定義ファイルに次回電源投入時刻が正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュール定義ファイルの設定内容を確認してください。

(f)　構成定義ファイルが正しく設定されていない

構成定義ファイルの設定内容を確認してください。

(g)　前回のシャットダウン時にJP1/Power Monitorを使わなかった

ホストの電源を手動でオンにしてください。ホストをシャットダウンするときは，次回から必ずJP1/Power Monitorでシャットダウンしてください。

(h)　ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

ホストのシャットダウンに必要な時間を考慮し，ホストの電源オフからオンまでに十分な間隔を設定してください。Smart-UPSやSymmetraなど，電源制御装置の種類によっては電源オフからオンまでの間隔が短いために正しくホストが起動されない場合があります。

(2)　スケジュールで設定した時刻に，ホストの電源がオフにならない

(a)　電源制御装置がホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストのシャットダウンはできますが，電源オフはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力され，そのメッセージの中の「次回電源投入時刻」が正しい場合，電源制御装置が正しく設定されていない可能性があります。各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　電源制御装置本体のスイッチが正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置本体のスイッチを正しく設定し直してください。

(d)　電源制御装置のシリアルポートを設定する場合，ほかのソフトウェアやサービスのシリアルポートを重複して設定している

シリアルポートが重複しないように設定してください。

(e)　JP1/Power Monitorデーモンが起動していない

JP1/Power Monitorデーモンが起動しているかどうか確認してください。停止していた場合，jaomstartコマンドを実行してJP1/Power Monitorデーモンを起動してください。

(f)　JP1/AJS3のジョブ（ジョブネット）の監視を設定している場合，実行中のジョブ（ジョブネット）がある

JP1/AJS3の実行状況を確認してください。ホストの強制終了を実行しても，JP1/AJS3が停止するまでホストは終了しません。

(3)　ホストを再起動できない

(a)　構成定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されていない場合，構成定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。構成定義ファイルの設定内容を確認してください。

(b)　運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されていない場合，運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュール定義ファイルの設定内容を確認してください。

(c)　PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkを使っている場合，alt_shutdownコマンドが使えない

PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkを使っていて統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されている場合，alt_shutdownコマンドが環境に合っていない可能性があります。PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkの作成元にお問い合わせください。

(4)　ホストをシングルユーザーモードにできない

(a)　構成定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されていない場合，構成定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。構成定義ファイルの設定内容を確認してください。

(b)　運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない

統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されていない場合，運転スケジュール定義ファイルが正しく設定されていない可能性があります。運転スケジュール定義ファイルの設定内容を確認してください。

(c)　PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkを使っている場合，alt_shutdownコマンドが使えない

PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkを使っていて統合トレースログファイルにメッセージKAVP0183-Iが出力されている場合，alt_shutdownコマンドが環境に合っていない可能性があります。PowerMonitorHおよびPowerMonitorH for Networkの作成元にお問い合わせください。

(d)　システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション(Linux 7，SUSE Linux 12など)である

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えられません。

19.5.3　JP1/Power Monitorによる他ホストの起動・終了時のトラブル

UNIXホストのJP1/Power Monitorによって他ホストが起動・終了するときに発生するトラブルの現象を次の表に示します。

表19‒4　他ホストの起動・終了時のトラブル一覧

項番

現象

1

エージェントホストを起動・終了できない。

2

マネージャーホストがエージェントホストの停止を検知しない。

3

「jaompwagt v」コマンドを実行するとエージェントホストが稼働中にもかかわらず「状態不明」と表示される。

4

シュナイダーエレクトリック社製のSNMPアダプターとSmart-UPS（またはSymmetra）に接続したエージェントホストを起動・終了できない。

5

「jaomstart」コマンドを実行しても，JP1/Power Monitorリモート電源連携デーモンが起動しない。

6

日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）に接続したエージェントホストを起動・終了できない。

次に，考えられる原因と対処方法をトラブルの現象ごとに説明します。

(1)　エージェントホストを起動・終了できない

(a)　電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

インストールとセットアップの手順に従って，電源制御装置をホストに接続してください。電源制御装置を使わないでホストを運用する場合，ホストのシャットダウンはできますが，起動および電源オフはできません。

(b)　電源制御装置が正しく設定されていない

各製品のマニュアルを参照し，電源制御装置を正しく設定し直してください。

(c)　マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が，また，エージェントホストでマネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

FAQ Q7も参照してください。

(d)　マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，pingコマンドなどを実行してアドレス解決してください。アドレス解決できない場合は，ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

(e)　エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は，デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また，FQDN形式のイベントサーバ設定の場合はFQDN名を設定します。入力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(f)　マネージャーホストおよびエージェントホストで，サービスまたはデーモンが起動していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動しているかどうか確認してください。起動する必要があるサービスまたはデーモンを次の表に示します。

表19‒5　マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデーモン

ホストのOS

ホスト

サービスまたはデーモン

UNIX

マネージャーホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

エージェントホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

Windows

エージェントホスト

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Base Eventサービス

JP1/PW Agent Serviceサービス

(g)　エージェントホストを強制再起動する場合，ホストの電源オフからオンまでの間隔が短過ぎる

エージェントホストを強制再起動しないで，強制電源オフしたあと，十分な時間を空けて電源をオンにしてください。Smart-UPSやSymmetraなど，電源制御装置の種類によっては，電源オフからオンまでの間隔が短いために，正しくホストが起動されない場合があります。

(2)　「jaompwagt v」コマンドを実行するとエージェントホストが稼働中にもかかわらず「状態不明」と表示される

(a)　マネージャーホストとエージェントホストが正しく設定されていない

マネージャーホストでエージェントホストの情報が，また，エージェントホストでマネージャーホストの情報が正しく設定されているかどうか確認してください。

FAQ Q7も参照してください。

(b)　マネージャーホストとエージェントホストのネットワークの設定が正しくない

マネージャーホストとエージェントホストそれぞれで，pingコマンドなどを実行してアドレス解決してください。アドレス解決できない場合は，ホスト間のネットワークの設定を正しくしてください。

(c)　エージェントホスト名が正しく設定されていない

ホスト名には，そのホストで動作しているJP1/Baseのイベントサーバ名を設定してください。デフォルトのイベントサーバ設定の場合は，デフォルトのイベントサーバ名を設定します。また，FQDN形式のイベントサーバ設定の場合はFQDN名を設定します。入力するホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，同じ名前で登録されているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名の設定は，大文字と小文字が区別されます。例えば，「ABC」と「Abc」は，別のホストとみなされます。JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(d)　マネージャーホストおよびエージェントホストで，サービスまたはデーモンが起動していない

マネージャーホストおよびエージェントホストで次のサービスまたはデーモンが起動しているかどうか確認してください。起動している必要があるサービスまたはデーモンを次の表に示します。

表19‒6　マネージャーホストおよびエージェントホストで起動するサービスまたはデーモン

ホストのOS

ホスト

サービスまたはデーモン

UNIX

マネージャーホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

エージェントホスト

JP1/Base Eventサービス

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）

Windows

エージェントホスト

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Base Eventサービス

JP1/PW Agent Serviceサービス

(e)　マネージャーホストとエージェントホストの日付と時刻が合っていない

それぞれのホストで，日付と時刻が合っているか確認してください。

(f)　JP1/Baseが正しく設定されていない

マネージャーホストおよびエージェントホストのJP1/Baseが正しく設定されているか確認してください。

(3)　シュナイダーエレクトリック社製のSNMPアダプターとSmart-UPS（またはSymmetra）に接続したエージェントホストを起動・終了できない

(a)　電源制御装置がエージェントホストに接続されていない

SNMPアダプターおよびSmart-UPS（またはSymmetra）がエージェントホストに接続されているかどうか確認してください。

(b)　電源制御装置の環境設定が正しくない

SNMPアダプターおよびSmart-UPS（またはSymmetra）の環境設定が正しいかどうか確認してください。

(4)　「jaomstart」コマンドを実行しても，JP1/Power Monitorリモート電源連携デーモンが起動しない

(a)　リモート電源連携構成定義ファイルのactiveパラメーターにnが指定されている

マネージャーホストとエージェントホストの両方で，リモート電源連携構成定義ファイル（rpw_confファイル）のactiveパラメーターにyを指定してください。

(5)　日立製作所製の遠隔電源制御装置（THE-RP-0010）に接続したエージェントホスト，または遠隔電源制御装置（THE-RP-0020）を使用したエージェントホストを起動・終了できない

(a)　同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行した

遠隔電源制御装置は電源制御の実行中に新たな要求を受理できません。このため，同一の遠隔電源制御装置に対し連続して電源制御を実行する場合，時間を置いて再実行してください。

19.6　FAQ

UNIXホストのJP1/Power Monitorを運用する場合によく寄せられる質問と，それに対する回答を次に示します。

Q1：ホストの稼働中またはホストのシャットダウン中に予期せぬ停電があった場合，ホストの電源は，どうなりますか？

ご使用のホストの電源制御装置またはハードウェア仕様によって異なります。停電復旧後にホストへの電源供給が再開されるかどうかについては，ご使用の電源制御装置のハードウェアおよびソフトウェアの仕様を確認してください。

バックアップ電源を搭載していない電源制御装置の場合，停電と同時にホストの電源がオフになりますので注意してください。

Q2：ホストをシャットダウンする時刻をJP1/Power Monitorのスケジュールで設定していますが，その時刻に到達する前に予期せぬ停電があった場合，停電復旧後のスケジュールは，どうなりますか？

ご使用の電源制御装置の仕様によって異なります。仕様については，ご使用の電源制御装置のハードウェアマニュアルなどを参照して確認してください。

停電から復旧したあとに，ホストへの電源供給が自動的に再開される電源制御装置の場合

ホストをシャットダウンする時刻が，停電から復旧した時刻以降に設定されている場合，設定した時刻にホストはシャットダウンされます。

停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合，その設定は無効になります。停電から復旧したあとに電源供給が再開されると，次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。

停電から復旧したあとに，ホストへの電源供給が自動的に再開されない電源制御装置の場合

手動またはマネージャーホストからホストの電源をオンにしてください。

ホストをシャットダウンする時刻が，電源供給再開以降に設定されている場合，設定した時刻にホストはシャットダウンされます。

停電中スケジュールのシャットダウン時刻に到達した場合，その設定は無効になります。電源供給が再開されると，次のシャットダウン時刻までホストの電源はオンのままとなります。

Q3：スケジュールが有効なのは1年間だけですか?

スケジュールの設定方法によって，有効な範囲が異なります。

月単位でスケジュールを設定した場合

月単位でスケジュールを設定すると，毎年同じスケジュールでホストを起動・終了できます。例えば，2001年8月1日にホストの起動時刻および終了時刻を設定した場合，2002年8月1日も，2003年8月1日も，同じ時刻にホストを起動・終了できます。

年単位でスケジュールを設定した場合

年単位でスケジュールを設定すると，設定した年だけそのスケジュールが有効になります。例えば，2001年8月1日にホストの起動時刻および終了時刻を設定しても，2002年8月1日は，新規にスケジュールを設定し直します。

Q4：システム時刻を変更した場合，どのような処理が必要ですか?

JP1/Power Monitor運用中にシステムの日時を変更する手順について説明します。

システムの時刻が遅れているため，時刻を進める場合

JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのデーモンを停止する。

システムの時刻を変更する。

JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのデーモンを起動する。

システムの時刻が進んでいるため，時刻を戻す場合

JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのデーモンを停止する。

システムの時刻を変更する。

システムの時刻が時刻を戻す前の時刻に達したら，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのデーモンを起動する。

例えば，手順2で「02：00」を「01：00」に戻した場合，システムの時刻が「02：00」になってから，JP1/BaseおよびJP1/Power Monitorのデーモンを起動します。

Q5：jaomstopコマンドが終了しないことがあります。どんな原因が考えられますか？

他ホストとの通信でタイムアウト待ちが発生したと考えられます。

電源がオフであるなどの理由で通信できない他ホストに何らかの要求をすると，タイムアウト待ちが発生します。タイムアウト待ちの間も，新しい要求は受け付けます。しかし，タイムアウト待ちの間に要求が次々と発生して要求過多になった場合，要求の受付もできなくなります。このような状態になると，要求をするプログラムは，最大で「1件当たりのタイムアウト待ち時間×要求件数」の間，要求が受け付けられないために終了しません。jaomstopコマンドが終了しない場合，コマンドの実行時にこのような状態になっていたと考えられます。このような状態は，エージェントホストを起動しないでマネージャーホストを起動した場合に発生しやすいと思われます。

Q6：電源制御装置を使用していますが，予定外の時刻にホストが起動しました。

電源制御装置によっては，ホストの停止から起動までの時間に制限がある場合があります。このような電源制御装置を使用している場合，ホストの停止から起動までの間隔が上限を超える設定をすると，予定外の時刻にホストが起動してしまうことがあります。このような場合は，停止から起動までの時間が上限を超えないように設定するか，途中で一時的に電源をオンにするなどの設定をする必要があります。

停止から起動までの間隔で設定できる値については，各電源制御装置のマニュアルを参照してください。

Q7：エージェントホストを電源オフできません。また，エージェントホストの状態が正しく表示されません。

以下の設定を確認してください。

マネージャーホストで設定されているエージェントホスト名が正しく設定されていないことが考えられます。

エージェントホスト名が正しく設定されているか確認してください。エージェントホスト名とはエージェントホスト側のJP1/Baseのイベントサーバ名のことです。イベントサーバ名がFQDN形式で設定されている場合は，FQDN名が設定しているか確認してください。

デフォルトのイベントサーバ名が設定されている場合は，デフォルトのイベントサーバ名（hostnameコマンドで返されるホスト名）を設定しているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名は，大文字と小文字が区別されますので注意してください。

JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

hostnameコマンドで返されるホスト名とイベントサーバ名が一致していなければ正しく運用できませんので，エージェントホスト側の設定で同じ名前で登録されているか確認してください。

エージェントホストで設定されているマネージャーホスト名が正しく設定されていないことが考えられます。

マネージャーホスト名が正しく設定されているか確認してください。マネージャーホスト名とは，マネージャーホスト側のJP1/Baseのイベントサーバ名のことです。イベントサーバ名がFQDN形式で設定されている場合は，FQDN名が設定しているか確認してください。JP1/Baseのイベントサーバ名は，大文字と小文字が区別されますので注意してください。

JP1/Baseのイベントサーバ名については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

Q8：JP1/Power Monitorで電源制御をしているホストのホスト名またはIPアドレスを変更した場合，関連して変更が必要な定義がありますか？

自ホストの電源を制御する場合

論理ホスト名を変更した場合，JP1/AJS3情報定義ファイルで定義している論理ホスト名を再設定してください。

他ホストの電源を制御する場合

エージェントホストまたはマネージャーホストのホスト名およびIPアドレスを変更した場合，次のように対処してください。

マネージャーホストのホスト名およびIPアドレスを変更した場合

マネージャーホストでの設定

エージェントホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなどで確認してください。

エージェントホストでの設定

1. リモート電源連携構成定義ファイルで設定されているマネージャーホスト名を再設定する。

2. hostsファイルなどに古いアドレスが設定されている場合，新しいアドレスで再登録する。

設定を変更したら，マネージャーホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなどで確認してください。

エージェントホストのホスト名およびIPアドレスを変更した場合

マネージャーホストでの設定

1. エージェントホストのホスト名を変更する場合，変更前のエージェントホストを，エージェントホストの設定から削除する。

エージェントホストの設定の削除には，jaomdelagtコマンドを使用します。jaomdelagtコマンドの詳細については，「15.　コマンド」を参照してください。

2. hostsファイルなどに古いアドレスが設定されている場合，新しいアドレスで再登録する。

設定を変更したら，エージェントホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなどで確認してください。

3. リモート電源連携グループ定義ファイルで設定されているエージェントホスト名を再設定する。

エージェントホストでの設定

マネージャーホストのアドレスが解決できるか，pingコマンドなどで確認してください。

Q9：マネージャーホストとエージェントホストの間にファイアウォールがある場合，エージェントホストの電源を操作するにはどうしたらよいですか？

JP1/Power Monitorでエージェントホストの電源を操作したい場合

JP1/Power Monitorでエージェントホストの計画終了や強制終了をする場合，マネージャーホストとエージェントホストの間でJP1/Base Eventサービスがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。しかし，これだけの設定では，電源オンや強制電源オフなどのように，エージェントホストに接続されている電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了することはできません。エージェントホストの電源オンや強制電源オフをする場合は，電源制御装置を制御するソフトウェアがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか，またはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

JP1/AJS3のジョブネットの電源制御アクションジョブでエージェントホストの電源を操作したい場合

例えば，ローカル電源制御アクションジョブを使用してエージェントホストの電源を操作したい場合，電源オフしたいエージェントホストを実行ホストとしたローカル電源制御アクションジョブをジョブネットに設定します。また，マネージャーホストおよびエージェントホスト両方のJP1/BaseおよびJP1/AJS3で，ファイアウォールを透過した通信ができるように設定する必要があります。詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」およびマニュアル「JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）」を参照してください。さらに，エージェントホストの計画終了や強制終了だけでなく，電源オンや強制電源オフしたい場合，エージェントホストの電源制御装置を制御するソフトウェアがファイアウォールを透過して使用できるように設定する必要があります。詳細については，ご使用のソフトウェアのマニュアルを参照するか，またはソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

Q10：JP1/AJS3のジョブネットを利用して自ホストの電源をオフしたあとに計画的に電源をオンするには，どうしたらよいですか？

JP1/AJS3のジョブネットで自ホストの電源を操作する場合，次回電源投入時刻を指定できません。自動的に電源オンしたい場合は，自ホストのJP1/Power Monitorのスケジュールで次回電源投入時刻をあらかじめ設定してください。

Q11：クラスタシステムで運用していますが，実行系のホストで自ホストの終了ができません。

次の二つの条件を満たす場合，JP1/Power Monitorが終了できなくなります。

論理ホスト上のJP1/AJS3の終了を待ってから，JP1/Power Monitorを終了するように設定している

クラスタソフトが異常を検知した時，すぐに待機系へ系を切り替えず，実行系でJP1/AJS3を再起動するように設定している

これは，JP1/Power MonitorによるJP1/AJS3の終了を，クラスタソフトがJP1/AJS3の異常と判断して，JP1/AJS3を再起動させてしまうためです。JP1/AJS3が再起動するため，ホストの終了条件が成立せず，ホストの電源がオンのままになります。

クラスタ運用しているホストで自ホストの電源のオン・オフをする場合，異常検出時には，実行系ホストでJP1/AJS3を再起動するのではなく，待機系に系を切り替えるようにクラスタソフトを設定してください。

もしも，これらの条件によって自ホストの周流ができない場合には，以下の手順を実行してください。

自ホスト上のクラスタを停止する

jaomchang -f now -byまたはjaomchang -f now -br

上記の手順で，JP1のサービスの安全な停止シーケンスを実行してから，ホストの終了が実行できます。

なお，上記2.を実行してもホストが終了しない場合には，以下の手順によりホストの終了を実行してください。

物理ホスト上のJP1/AJS3を停止する

OSのシャットダウンを実行する

Q12：マネージャーホストとエージェントホストで，異なるバージョンのJP1/Power Monitorを混在させることは可能ですか？

可能です。例えば，マネージャーホストにJP1/Power Monitor 11-00を使用し，エージェントホストにJP1/Power Monitor 10-00を使用できます。また，その逆も可能です。

JP1/Power Monitor 11-00より前のバージョンのJP1/Power Monitorをインストール・セットアップする場合は，各バージョンに対応したJP1/Power Monitorのマニュアルを参照してください。

なお，使用できるJP1/Power Monitorの機能は，下位バージョンがサポートしている範囲となります。

Q13：他ホストのオフ・オンをしますが，複数のホスト名で1つのIPアドレスが求まる環境で運用する場合，注意事項はありますか？

JP1/Power Monitorは，プライマリホストを自ホストと認識して通信します。プライマリホストで登録されたホスト名で運用するように，JP1/Power Monitorをセットアップしてください。

Q14：AIXシステム上で，JP1/Power Monitorを使用してホストの終了を行う場合，注意することはありますか？

システムから自動起動する，またはシステム権限で動作するユーザープログラム，およびその他の常駐アプリケーションで，システムのシャットダウン※を実行した場合に次のような影響があるものについては，シャットダウン実行前に手動で停止するか，OSの停止スクリプト（/etc/rc.shutdown）などで自動停止するように設定してください。

ネットワークの停止によって異常が発生する。

動作中にシステムから「kill」されると異常が発生する。

注※

ここでの「シャットダウン」には，シングルユーザーモードへの移行を含みます。

Q15：設定した電源投入時刻に，ホストが起動しませんでした。

前回電源をオフにしたときに電源投入時刻が統合トレースログに出力されているかどうかを，統合トレースログを参照して確認してください。

統合トレースログに電源投入時刻が出力されていなかった場合は，jaomchecsコマンドを使用して，ホストが起動しなかった日が運休日に設定されていないかを確認してください。

Q16：バックアップおよびリカバリーを実行する場合，どのような作業が必要ですか？

次の手順で実行してください。採取したバックアップ情報は，情報を採取したホストにリカバリーすることを前提としています。なお，実行中の操作ミスによってデータが破壊した場合は，保証の対象外となります。

バックアップ操作

JP1製品の各デーモンをすべて停止する。

jaombkdefコマンドを実行する。

jaombkdefコマンドの詳細については，「10.3　ファイルを退避・配布・回復する」を参照してください。

他ホストの起動および終了を設定するファイルをバックアップ領域に退避する。

他ホストの起動・終了を行っている場合，次のファイルをバックアップ領域に退避します。

/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def

/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf

/usr/lib/jp1_aom/rpw/grp_def

jbsgetcnfコマンドを実行して，共通定義情報を退避する。

jbsgetcnfコマンドを引数無しで実行することで，物理ホスト上に設定されている共通定義情報を退避します。jbsgetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

リカバリー操作

JP1製品の各デーモンをすべて停止する。

jaomrsdefコマンドを実行する。

jaomrsdefコマンドの詳細については，「10.3　ファイルを退避・配布・回復する」を参照してください。

他ホストの起動・終了を設定するファイルをリストアする。

他ホストの起動・終了を行っている場合，バックアップ操作の手順3で退避した次のファイルを上書きコピーし，リストアします。

/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def

/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf

/usr/lib/jp1_aom/rpw/grp_def

jbssetcnfコマンドを実行して，退避した共通定義情報を回復する。

jbssetcnfコマンドを実行することで，物理ホスト上に設定されている共通定義情報を回復します。jbssetcnfコマンドについては，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

必要に応じて，JP1製品の各デーモンを起動する。

付録

付録A　性能と見積もり

JP1/Power Monitorで使用するリソースおよび他ホストと連動する場合のネットワーク性能について説明します。

付録A.1　JP1/Power Monitorで使用するリソース

JP1/Power Monitorで使用するリソースについては，リリースノートを参照してください。

付録A.2　操作できるエージェントホストの数

(1)　Windowsの場合

1台のマネージャーホストで操作できるエージェントホストの数は，最大で1,024台です。しかし，エージェントホストが増えると操作に対する処理時間も増えます。そのため，処理時間を考慮して，エージェントホストを最大100台程度にすることをお勧めします。システム構成を検討する際には，下記に示す性能値を十分考慮してください。

100台のエージェントホストの電源をオフにするには，約15分掛かります。ただし，この15分という数値は，電源オフ時にエージェントホストの終了を待たない場合の値です。エージェントホストの終了を待つ設定にした場合は，15分に加えて，各ホストを終了するための時間が必要になります。すべてのエージェントホストを終了するのに掛かる時間は，次の式で求まります。

所要時間（秒）＝(9+A※) * エージェントホスト台数

注※

Aは，通常のネットワーク環境では，0です。相手ホストのアドレス解決に5秒以上掛かるなど，マネージャーホスト−エージェントホスト間のTCP通信に時間が掛かる環境の場合は，「マネージャーホスト−エージェントホスト間の往復のTCP通信に掛かる時間」を代入します。

100台のエージェントホストの電源をオンにするには，リモート電源連携コマンドの実行に5秒掛かるとした場合で，約20分掛かります。すべてのエージェントホストを起動するのに掛かる時間は，次の式で求まります。

所要時間（秒）＝(7＋B※) * エージェントホスト台数

注※

B＝リモート電源連携コマンド実行に掛かる時間，または電源制御装置とのTCP通信に掛かる時間

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウに表示されている情報を最新の情報に更新するのに掛かる時間は，次の式で求まります。

所要時間（秒）= 180+（登録ホスト数 * 2）

(2)　UNIXの場合

1台のマネージャーホストで操作できるエージェントホストの数は，最大で1,024台です。しかし，エージェントホストが増えると操作に対する処理時間も増えます。そのため，システム構成を検討する際には，下記に示す性能値を十分考慮してください。なお，下記の性能値は，電源オフ時にエージェントホストの終了を待たない場合の値です。エージェントホストの終了を待つ設定にした場合は，これに加えて，各ホストを終了するための時間が必要になります。

すべてのエージェントホストを終了するのに掛かる時間は，次の式で求まります。

所要時間（秒）＝(1+A※) * エージェントホスト台数

注※

Aは，通常のネットワーク環境では，0です。相手ホストのアドレス解決に5秒以上掛かるなど，マネージャーホスト−エージェントホスト間のTCP通信に時間が掛かる環境の場合は，「マネージャーホスト−エージェントホスト間の往復のTCP通信に掛かる時間」を代入します。

すべてのエージェントホストを起動するのに掛かる時間は，次の式で求まります。

所要時間（秒）＝(0.3＋B※) * エージェントホスト台数

注※

B＝リモート電源連携コマンド実行に掛かる時間，または電源制御装置とのTCP通信に掛かる時間

付録A.3　ネットワーク性能

他ホストが終了するのを待って，自ホストをシャットダウンする場合のネットワーク性能について説明します。

他ホストと連動する場合のネットワーク性能は，10秒以内のレスポンスが必要です。それを超えた場合，自ホストは，連動しているホストが停止中であると判断します。ホスト間の速度については，pingコマンドで確認してください。他ホストの終了を監視する場合は，監視に掛かる時間を短縮するために，監視するホスト名およびIPアドレスをhostsファイルに登録しておくことをお勧めします。

付録B　プロセス一覧

JP1/Power Monitorのプロセスについて，Windowsの場合とUNIXの場合とに分けて記載します。

プロセスの状態は，［タスクマネージャー］ウィンドウの［プロセス］タブで確認できます。

付録B.1　プロセス一覧（Windowsの場合）

WindowsホストでJP1/Power Monitorを実行する際のプロセス構成は，次のようにホストの運用方法によって異なります。

自ホストを起動・終了する場合

マネージャーホストの場合

エージェントホストの場合

それぞれのプロセス構成について説明します。

(1)　自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成

自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成を次に示します。

図B‒1　Windowsホストで自ホストを起動・終了する場合のプロセス構成

(2)　マネージャーホストの場合のプロセス構成

マネージャーホストの場合のプロセス構成を次に示します。

図B‒2　マネージャーホストのプロセス構成

(3)　エージェントホストの場合のプロセス構成

エージェントホストの場合のプロセス構成を次に示します。

図B‒3　エージェントホストの場合のプロセス構成

(4)　プロセス一覧

Windows版JP1/Power Monitorのプロセスの一覧を次の表に示します。なお，表中のプロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒1　Windows版JP1/Power Monitorのプロセス一覧

プロセス名（プロセス数）

機能

powendar(1)※

自ホストの電源制御を管理するプロセス

SRVCEMGR(論理ホスト数+1)

他ホストの電源を制御する場合，マネージャーホスト側で実行されるプロセス

SRVCEAGT(1)

他ホストの電源を制御する場合，エージェントホスト側で実行されるプロセス

注※

同時に起動できるプロセス数は1ですが，瞬間的に実行中のpowendarプロセス数が2となる場合があります。

(5)　JP1/Power MonitorのプロセスをJP1/SSOで監視する場合の注意事項

JP1/Power MonitorのプロセスをJP1/SSOのプロセス監視機能を使用して監視する場合は，以下の情報を基にJP1/SSOの監視条件を設定してください。

(a)　物理ホスト

監視アプリケーション名：JP1/Power Monitor(Windows)

付加情報：JP1/PW(Windows)：Physical host

種別：コマンドライン名

監視プロセス数：1〜2

監視プロセス情報

プロセス名

しきい値

子プロセス数

下限

上限

powendar

1

2

0

SRVCEAGT※1

1

1

0

SRVCEMGR※2

1

1

0

注※1

JP1/SSOで監視するホストを，エージェントホストとして運用しない（JP1/PW Agent Service サービスを起動しない）場合は監視不要です。

注※2

JP1/SSOで監視するホストを，マネージャーホストとして運用しない（JP1/PW Manager Service サービスを起動しない）場合は監視不要です。

(b)　論理ホスト

監視アプリケーション名：JP1/Power Monitor(Windows)

付加情報：JP1/PW(Windows)：Logical host

種別：コマンドライン名

監視プロセス数：1

監視プロセス情報

プロセス名

しきい値

子プロセス数

下限

上限

SRVCEMGR

1

1

0

注意事項

クラスタシステムで複数の論理ホストを運用している場合，JP1/Power Monitorのマネージャーサービス（論理ホスト対応JP1/PW Manager Service サービス）を複数の論理ホストで同時に起動しないでください。また，物理ホストのJP1/Power Monitorのマネージャーサービス（JP1/PW Manager Service サービス）を起動しないでください。

登録方法

クラスタシステムで運用しているJP1/Power Monitorを監視する場合，登録方法は以下の手順で行います。

なお，次の設定によってJP1/Power Monitor以外の障害によるフェールオーバーで系切り替えが発生した場合に，JP1/SSOが[危険]と発報するのを防止します。JP1/Power Monitor自身の障害によるフェールオーバー時には，系切り替えによって復旧した場合でもJP1/SSOが[危険]と発報します。

クラスタシステムを構成する各物理ホストのホスト名を[監視サーバ名]として登録します。なお，[監視サーバ名]に論理ホスト名を指定することはできません。

[監視サーバ名]の下に，論理ホストの監視アプリケーション名(JP1/Power Monitor(Windows))を登録します。

監視アプリケーション名にJP1/Power Monitorの監視プロセスを登録します。

運用

次の手順で行います。ssopsstartコマンド，およびssopsstopコマンドはJP1/SSOで提供しているコマンドです。

JP1/Power Monitor以外のアプリケーションも監視する場合は，JP1/Power Monitorのアプリケーション監視モードをOFF状態として，OSの起動時にJP1/SSOを自動起動させます。

JP1/Power Monitorだけ監視する場合は，OSの起動時にJP1/SSOを自動起動させないでください。

クラスタソフトの設定で，JP1/Power Monitorの起動完了後に以下のコマンドを実行させてJP1/SSOを起動させます。

ssopsstart -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名

クラスタソフトの異常検知時の設定で，JP1/Power Monitorを停止させる前に以下のコマンドを実行させてJP1/SSOを停止します。

ssopsstop -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名

登録方法・運用の詳細についてはマニュアル「JP1/SNMP System Observer」を参照してください。

付録B.2　プロセス一覧（UNIXの場合）

(1)　プロセス構成

UNIXホストでJP1/Power Monitorを実行する際のプロセス構成を次に示します。

図B‒4　UNIXホストでJP1/Power Monitorを実行する際のプロセス構成

(2)　プロセス一覧

UNIX版JP1/Power Monitorのプロセスの一覧を次の表に示します。なお，表中のプロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表B‒2　UNIX版JP1/Power Monitorのプロセス一覧

プロセス名（プロセス数）

機能

jaomschd(1)※1

JP1/Power Monitorデーモン（スケジュール運転デーモン）のプロセス。

JP1/Power Monitorで設定されたスケジュールに従って自ホストの電源を運用する。

jaomrpwd(論理ホスト数+1)※2

JP1/Power Monitorデーモン（リモート電源連携デーモン）のプロセス。

他ホストの電源を運用する。リモート電源連携構成定義ファイルで，「active」を「n」に設定した場合，存在しない。

jaomovsd(9999)※3

JP1/Cm2（HP OpenView）連携デーモンのプロセス。

jaomovsdコマンドを実行した場合にだけ存在する。

注※1

同時に起動できるプロセス数は１ですが，瞬間的に実行中のjaomschdプロセス数が2となる場合があります。

注※2

同時に起動できるプロセス数は論理ホスト数+１ですが，瞬間的に実行中のjaomrpwdプロセス数が（運用中の論理ホスト数*2）+2となる場合があります。

注※3

実行した数だけプロセスが生成されます。

(3)　JP1/Power MonitorのプロセスをJP1/SSOで監視する場合の注意事項

JP1/Power MonitorのプロセスをJP1/SSOのプロセス監視機能を使用して監視する場合は，次の情報を基にJP1/SSOの監視条件を設定してください。

(a)　物理ホスト

監視アプリケーション名：JP1/Power Monitor(UNIX)

付加情報：JP1/PW(UNIX)：Physical host

種別：実行ファイル名

監視プロセス数：1〜2

監視プロセス情報

プロセス名

しきい値

子プロセス数

下限

上限

jaomschd

1

2

0

jaomrpwd※1

1

2

0

jaomovsd※2

1

9999

0

注※1

リモート電源連携構成定義ファイルで，「active」を「n」に設定した場合は監視不要です。

注※2

JP1/Cm2またはHP OpenViewでホストの電源の運用状態を報告する運用を行わない場合は監視不要です。

(b)　論理ホスト

監視アプリケーション名：JP1/Power Monitor(UNIX)

付加情報：JP1/PW(UNIX)：Logical host

種別：コマンドライン名

監視プロセス数：1

監視プロセス情報

プロセス名

しきい値

子プロセス数

下限

上限

HITACHI JP1/PW jaomrpwd 論理ホスト名

1

2

0

登録方法

クラスタシステムで運用しているJP1/Power Monitorを監視する場合，登録方法は次の手順で行います。

なお，次の設定によってJP1/Power Monitor以外の障害によるフェールオーバーで系切り替えが発生した場合に，JP1/SSOが[危険]と発報するのを防止します。JP1/Power Monitor自身の障害によるフェールオーバー時には，系切り替えによって復旧した場合でもJP1/SSOが[危険]と発報します。

クラスタシステムを構成する各物理ホストのホスト名を[監視サーバ名]として登録します。なお，[監視サーバ名]に論理ホスト名を指定することはできません。

[監視サーバ名]の下に，論理ホストの監視アプリケーション名(JP1/Power Monitor(UNIX))を登録します。

監視アプリケーション名にJP1/Power Monitorの監視プロセスを登録します。

運用

次の手順で行います。ssopsstartコマンド，およびssopsstopコマンドはJP1/SSOで提供しているコマンドです。

JP1/Power Monitor以外のアプリケーションも監視する場合は，JP1/Power Monitorのアプリケーション監視モードをOFF状態として，OSの起動時にJP1/SSOを自動起動させます。

JP1/Power Monitorだけ監視する場合は，OSの起動時にJP1/SSOを自動起動させないでください。

クラスタソフトの設定で，JP1/Power Monitorの起動完了後に次のコマンドを実行させてJP1/SSOを起動させます。

ssopsstart -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名

クラスタソフトの異常検知時の設定で，JP1/Power Monitorを停止させる前に次のコマンドを実行させてJP1/SSOを停止します。

ssopsstop -a アプリケーション名 -s 監視サーバ名

登録方法・運用の詳細についてはマニュアル「JP1/SNMP System Observer」を参照してください。

付録C　JP1/Cm2またはHP OpenViewとの連携（UNIXホスト限定）

付録C.1　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の前提条件

JP1/Power Monitor 11-00以降では，JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent，またはHP OpenView Extensible SNMP Agentとの連携だけをサポートしています。JP1/Cm2/NNM，またはHP OpenView NNMと連携する場合は，JP1/Power Monitorのバージョン10以前をご使用ください。

JP1/Cm2またはHP OpenViewとの連携について説明するため，JP1/Cm2/NNM，またはHP OpenView NNMとの連携についても記載していますが，JP1/Power Monitor 11-00以降では未サポートとなりますのでご注意ください。

jaomovsupコマンドはJP1/Power Monitorのバージョン10以前で提供しているコマンドです。コマンドの仕様はJP1/Power Monitorのバージョン10以前のマニュアルを参照してください。

付録C.2　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の概要

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携してホストの電源の運用状態を表示できます。JP1/Power Monitorのスケジュール情報や，ホストの電源の運用状態をJP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのノードサブマップに表示できます。

JP1/Power MonitorからJP1/Cm2またはHP OpenViewへ，状態を通知する場合の処理の流れを次の図に示します。

図C‒1　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の処理の流れ

付録C.3　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合のセットアップ

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合のセットアップ方法について説明します。

(1)　前提となるソフトウェア

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携するためには，次のソフトウェアが必要です。

JP1/Cm2またはHP OpenViewのマネージャー側：

JP1/Cm2/NNM，またはHP OpenView NNM

JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェント側：

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent，またはHP OpenView Extensible SNMP Agent

(2)　JP1/Cm2またはHP OpenViewのマネージャー側のセットアップ

JP1/Power MonitorおよびJP1/Cm2またはHP OpenViewをホストにインストールしたあと，最初にjaomovsupコマンドを実行します。このコマンドの実行によって，JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携するために必要なファイルが，JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMの環境にコピーされます。

また，エージェント側のJP1/Power Monitorの状態表示，スケジュール表示をマネージャー側でする場合は，次に示す作業をしておく必要があります。

ovwコマンドを実行するユーザーのホームディレクトリに，.aomrcファイルを作成する。

.aomrcファイルに次の形式でエージェントのホスト名とユーザー名を，1行に1組ずつ記述する。

ホスト名△₁ユーザー名

ユーザー名には，エージェントのリモートシェルの認証があるユーザー名を指定します。なお，マネージャーでovwコマンドを実行するユーザーと同じユーザー名の場合は，この記述は不要です。

(3)　JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェント側のセットアップ

JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェント側で，jaomovsdコマンドが起動されるようにします。ホスト起動時にjaomovsdコマンドを自動起動にする場合，自動起動用シェルスクリプトファイル「/usr/lib/jp1_aom/startup」をエディターで開き，次に示す行で，コメント行を表す「: #」を削除してください。

: # trap "" 1 2 3
: # /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovsd &

また，マネージャー側からJP1/Power Monitorの状態表示，スケジュール表示をする場合は，次に示す作業をしておく必要があります。

マネージャーでovwコマンドを使用するユーザーのホームディレクトリの.aomrcファイルで自ホストのホスト名とともに指定されているユーザーのホームディレクトリに，.rhostsファイルを作成する。

.rhostsファイルに，次の形式でマネージャーのホスト名とユーザー名を，1行に1組ずつ記述する。

ホスト名△₁ユーザー名

ユーザー名には，マネージャーでovwコマンドを実行するユーザー名を指定します。

付録C.4　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の操作

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の操作について説明します。

JP1/Cm2の詳細については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」を参照してください。HP OpenViewの詳細については，製品のマニュアルを参照してください。

(1)　JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのIP Mapの表示

JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのovwコマンドを実行し，IP Mapを表示します。ovwコマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド」を参照してください。

(2)　JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのノードサブマップの表示

JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのIP Mapで，状態を表示したいホストのシンボルをダブルクリックすると，ノードサブマップが表示されます。ノードサブマップに表示されるシンボルについて次の図に示します。

図C‒2　ノードサブマップに表示されるシンボルの形式

シンボルは，JP1/Power Monitorの状態を表します。JP1/Power Monitorの状態は，jaomovsdコマンドによって通知されます。ステータスは，JP1/Power Monitorの状態が変わるたびに更新されます。ステータスとJP1/Power Monitorの状態の関係を次の表に示します。

表C‒1　ステータスとJP1/Power Monitorの状態の関係

ステータス

色

JP1/Power Monitorの状態

Normal（正常域）

緑

正常に動作中

Critical（危険域）

赤

JP1/Power Monitorの停止

Unknown（認識不能）

青

状態不明

(3)　JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合のメニュー

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合のメニューは，IP Mapまたはノードサブマップのメニューから［管理］−［JP1/AOMの管理］を選択すると表示されます。JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の管理メニューと機能を次の表に示します。次の表では，［管理］より下のメニューを示します。

このメニューは，マネージャーでjaomovsupコマンドによって環境設定をした場合にだけ表示されます。

表C‒2　JP1/Cm2またはHP OpenView連携の管理メニューと機能

メニュー

メニューコマンド

機能

JP1/AOMの管理

状態表示

マップで選択したホストの運転情報を表示する。

スケジュール

マップで選択したホストの運転スケジュール情報を表示する。

シンボルの作成

指定ホストに

シンボルが自動作成されないオブジェクトにシンボルを作成する。

すべてのホストに

SNMPトラップによって作成されたJP1/Power Monitorの管理オブジェクトに対するすべてのマップ上に，"JP1AOM"シンボルを新規作成する。

シンボルの初期化

認識不能

ノードサブマップ上で選択したJP1/Power Monitorのシンボルを認識不能の状態にする。

正常

ノードサブマップ上で選択したJP1/Power Monitorのシンボルを正常の状態にする。

(4)　シンボルの作成（指定ホストの場合）

通常，シンボルは，JP1/Cm2またはHP OpenViewのovwコマンド実行時に自動的に作成されます。ただし，JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェント上のJP1/Power MonitorがJP1/Cm2またはHP OpenView連携機能をサポートしていない場合や，エージェントからSNMPトラップが送信されない場合は，"JP1AOM"シンボルは，自動作成されません。このような場合に，指定したホストにシンボルを作成する手順を次に示します。

IP Mapで，シンボルを作成するホストのオブジェクトを選択する。

メニューバーの［管理］−［JP1/AOMの管理］を選択する。

オプションメニューの［シンボルの作成］−［指定ホストに］を選択する。

選択したホストのノードサブマップを開くと，シンボルが作成されています。

(5)　シンボルの作成（すべてのホストの場合）

JP1/Cm2またはHP OpenViewのovwコマンド実行後に追加されたホストがあった場合などに，SNMPトラップによって作成されたJP1/Power Monitorの管理オブジェクトに対するすべてのノードサブマップ上に，"JP1AOM"シンボルを作成します。作成する手順を次に示します。

メニューバーの［管理］−［JP1/AOMの管理］を選択する。

オプションメニューの［シンボルの作成］−［すべてのホストに］を選択する。

SNMPトラップによって作成されたJP1/Power Monitorの管理オブジェクトに対するすべてのノードサブマップ上にシンボルが作成されます。

(6)　シンボルの初期化

JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMのノードサブマップ上のシンボルの色を初期化します。初期化する手順を次に示します。

初期化したいシンボルを選択する。

メニューバーの［管理］−［JP1/AOMの管理］を選択する。

オプションメニューの［シンボルの初期設定］から，［認識不能］または［正常］を選択する。

［認識不能］を選択すると，ステータスが認識不能になります。

［正常］を選択すると，ステータスが正常になります。

(7)　ステータス・イベントブラウザーを使った監視

ステータス・イベントブラウザーに表示されるメッセージの見方について説明します。JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMが，JP1/Power Monitorからイベントを受け取ると，ステータス・イベントブラウザーにメッセージが表示されます。ステータス・イベントブラウザーの重要度欄には，受け取ったイベントの重要度が表示されます。イベントが正常の場合，重要度欄には正常域と表示されます。イベントが正常以外の場合，重要度欄には注意域と表示されます。

受け取ったイベントの詳細は，JP1/Cm2/NNMまたはHP OpenView NNMの［イベント設定／イベントの変更］ダイアログボックスで確認できます。イベントの設定内容は，変更しないでください。

JP1/Power Monitorがステータス・イベントブラウザーに表示するメッセージは次のとおりです。

オブジェクト名

ホスト名：JP1AOM

ステータス

表C-1で示したステータスのうちのどれか。

挿入語句

JP1/Power Monitorの状態が変更になった場合，その情報の詳細が表示されます。表示されるメッセージを次の表に示します。

表C‒3　JP1/Power Monitorの状態を示すメッセージ

　ステータス

メッセージ

Normal（正常域）

JP1/Power Monitor started

Critical（危険域）

JP1/Power Monitor terminated

(8)　オブジェクトの定義

JP1/Power MonitorのJP1/Cm2またはHP OpenView連携機能で使用されるオブジェクトの形式を示します。

(a)　選択名

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合に使用されるオブジェクトの選択名は，次の形式になります。

ホスト名：ラベル名

ホスト名

エージェントのホスト名

ラベル名

AOM

(b)　追加フィールド

JP1/Power Monitorの追加フィールドを次の表に示します。

表C‒4　JP1/Power Monitorの追加フィールド

フィールド名

タイプ

フラグ

内容

isJP1AOM

boolean

capability

JP1/Power Monitorの管理オブジェクトを表す。

0

JP1/Power Monitorの管理オブジェクトでない

1

JP1/Power Monitorの管理オブジェクトである

jp1aomStatus

Enumeration

capability

JP1/Power Monitorが作成したシンボルに対応する動作状態を表す。

Normal：正常動作中

Minor：一部機能停止

Critical：停止中

Unknown：認識不能

jp1aomSymboltype

Enumeration

capability

JP1/Power Monitorが作成するシンボルのタイプを表す。

"software：Process"

(9)　SNMPトラップ

JP1/Cm2またはHP OpenViewに通知するSNMPトラップを次の表に示します。

表C‒5　SNMPトラップ

企業ID

.1.3.6.1.4.1.116.7.17.6

標準トラップ番号

6

拡張トラップ番号

1，2

1

重要度が正常域のトラップ

2

重要度が注意域のトラップ

オブジェクトID

企業ID.1.1.0

企業ID.1.2.0

企業ID.1.3.0

企業ID.1.4.0

値のシンタックス

OctetString

OctetString

OctetString

OctetString

値

シンボルのラベル名

シンボル・タイプ

シンボルのステータス（次のステータスのどれかが設定される）

Normal：正常域

Warning：注意域

Minor：警戒域

Major：重要警戒域

Restricted：制限動作中

Critical：危険域

Unknown：認識不能

Testing：テスト中

Disabled：使用不可

ステータス・イベントブラウザーに出力するメッセージの詳細情報

(10)　SNMPトラップに任意の送信元IPアドレスを設定する

NNM連携機能を使用する場合，送信するSNMPトラップの送信元IPアドレスをユーザーが任意に設定できます。ただし任意にIPアドレスを設定した場合，そのトラップの送信元は，設定したIPアドレスに固定されます。ホストのIPアドレスを変更した場合やJP1/Power Monitorをバージョンアップして下記のjaomovtrapコマンドのモジュールが置き換わった場合には，送信元アドレスの設定に注意してください。

送信元アドレスに任意のIPアドレスを指定する方法を下記に示します。

/usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrapコマンド（スクリプトファイル）をエディターなどで開きます。

ファイルは，下記のような内容になっています。

   ：
MADDRS=
OID=".1.3.6.1.4.1.116.7.17.6"
AADDR=""
   ：

「AADDR=""」を，「AADDR="任意のIPアドレス"」と修正する。

(11)　SNMPトラップの認証用コミュニティ名を変更する

NNM連携機能を使用する場合，送信されるSNMPトラップの認証用コミュニティ名は"public"を使用します。このコミュニティ名は，次の方法で設定が変更できます。セキュリティ監査などに対応する場合，この設定を使用してください。

(a)　状態通知時のsnmptrap発行時（SNMPエージェント側での設定）

テキストエディタで/usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrapコマンドのスクリプトファイルを編集します。

/usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrapコマンドのバックアップファイルを作成する。

jaomovtrapコマンドを編集する場合には，編集前に必ずバックアップを行う必要があります。

# cp -p /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap  /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_bkup

jaomovtrapコマンドからsnmptrapコマンドを発行している次の行を探します。

snmptrapコマンドに，「-c コミュニティ名」のオプションを追加します。必ず，snmptrapと"$MADDR"の間に指定してください。

修正したjaomovtrapコマンドを保存します。

注意事項

JP1/Power Monitorのパッチを適用する場合

パッチ適用前に，操作3で編集したjaomovtrapコマンドを一時的に退避します。

# mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com

1で作成したバックアップファイルを元に戻します。

# mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_bkup /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap

JP1/Power Monitorのパッチを適用します。

jaomovtrapコマンドのバックアップファイルを作成します。

# cp -p /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_bkup

1で退避していたjaomovtrapコマンドを戻します。

# mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap

JP1/Power Monitorパッチ適用後は，jaomovtrapコマンドのバックアップファイルを必ず作成してください。編集したjaomovtrapコマンドを配置したままでは，JP1/Power Monitorのパッチ適用に失敗します。

JP1/Power Monitorを上書きインストールする場合

インストール前に，操作3で編集したjaomovtrapコマンドを一時的に退避します。

# mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com

JP1/Power Monitorのインストールをします。

jaomovtrapコマンドのバックアップファイルを作成します。

# cp -p /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_bkup

1で退避していたjaomovtrapコマンドを戻します。

# mv /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap_com /usr/bin/jp1_aom/OV/jaomovtrap

JP1/Power Monitorのインストール時にjaomovtrapコマンドは上書きされます。

なお，JP1/Power Monitorインストール後はjaomovtrapコマンドのバックアップファイルを必ず作成してください。

(b)　NNM側でシンボル色を変更する際に発行するsnmptrap発行時（NNM側での設定）

テキストエディタで/usr/bin/jp1_aom/OV下のjaomovset，jaomovset2コマンドのスクリプトファイルを編集します。なお，これらのコマンドはNNM連携の環境設定コマンドjaomovsupを実行した場合に作成されます。

コマンドを発行している次の行を探します。

snmptrapコマンドに，「-c コミュニティ名」のオプションを追加します。必ず，snmptrapと`hostname`の間に指定してください。

修正ファイルをセーブします。

注意事項

/usr/bin/jp1_aom/OV下のjaomovset，jaomovset2コマンドはNNM連携の環境設定コマンドjaomovsupを実行した場合，コマンドが置き換えられます。jaomovsupコマンドを実行した場合は，上記の設定を再度行ってください。

付録D　Windows版とUNIX版の機能差異

Windows版JP1/Power MonitorとUNIX版JP1/Power Monitorの機能差異について次の表に示します。

表D‒1　Windows版とUNIX版の機能差異

機能

Windows版

UNIX版

ホストの終了方法

−

監視終了

計画終了

制限終了

強制終了

強制終了

強制電源オフ

強制電源オフ

強制再起動

強制再起動

自ホストの電源を制御するスケジュール設定

GUIで設定する

運転スケジュール定義ファイルをエディターで編集する※2

運転スケジュール定義ファイルをエディターで編集する

他ホストの電源を制御する環境設定

GUIで設定する

定義ファイルをエディターで編集する

スケジュールの有効範囲

1年間

月単位で設定した場合

1年間

年単位で設定した場合

2036年6月30日

シャットダウン後の処理

電源オフ

電源オフ

再起動

再起動

シャットダウンのまま

シャットダウンのまま

−

シングルユーザーモード※1

自ホスト計画終了時のプリンタ監視

Windowsのプリンタキューにキューイングされているジョブの出力を待つ

−

注※1

システム管理にSystemdが採用されているLinuxディストリビューション（Linux 7，SUSE Linux 12など）の場合は，シングルユーザーモードに切り替えられません。

注※2

運転スケジュール定義ファイルをインポートして，GUIのカレンダーにスケジュールを設定します。

また，GUIのカレンダーを運転スケジュール定義ファイルにエクスポートします。

付録E　IPv6環境の設定

JP1/Power MonitorをIPv6環境で使用するための設定について説明します。

なお，IPv6アドレスを使用する場合は，JP1/Baseの設定でIPv6アドレスの通信が正常に動作することが前提となります。JP1/Baseの設定については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

付録E.1　IPv6環境のシステム構成の前提条件

IPv6環境で動作するために必要な環境を次に示します。

IPv4アドレスとIPv6アドレスの両方を設定したホスト，またはIPv6アドレスだけを設定したホスト

OSがWindows Server 2008 R2以降

通信元ホストと通信先ホストで同じバージョン（種別）のIPアドレス

なお，IPv6環境では次の機能は使用できません。

IPv4射影アドレスおよびIPv4互換アドレス

IPv4とIPv6のアドレスを変換する機器（プロトコル・トランスレータ）

付録E.2　通信機能の環境設定

JP1/Power Monitorの通信機能の設定手順を次に示します。

補足事項

JP1/Power Monitor 10-00以降の新規インストール時は，IPv6環境が使用できる設定になっています。

JP1/Power Monitor 10-00より前のバージョンから10-00以降へのバージョンアップインストール時にIPv6環境を使用する場合や，JP1/Power Monitor 10-00より前のバージョンの動作で運用したい場合は，JP1/Power Monitorの通信機能を設定してください。

(1)　設定手順

Windowsの［コントロールパネル］の［管理ツール］で［サービス］を選択し，次のサービスを停止する。

JP1/PW Manager Serviceサービス

JP1/Base Control Serviceサービス

環境設定パラメーター設定ファイルのサンプルを任意の場所にコピーする。

環境設定パラメーター設定ファイルのサンプルの格納先については，「13.1.3 ユーザーが参照するファイル」を参照してください。

環境設定パラメーターファイルを「(2) 環境設定パラメーター一覧（通信機能の設定）」の環境設定パラメーターを変更する。

ファイルを保存し，次のコマンドを実行する。

jbssetcnf 環境設定パラメーター設定ファイル名

jbssetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

1.で停止したサービスを起動する。

設定ファイルに記述した内容が反映されます。

補足事項

設定した環境設定パラメーターは，jbsgetcnfコマンドで確認できます。jbsgetcnfコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(2)　環境設定パラメーター一覧（通信機能の設定）

項番

定義キー

環境設定パラメーター

定義内容

対象OS

1

[JP1_DEFAULT¥JP1POWERMONITOR]

"JP1PW_USE_JP1HOSTS"=

JP1/Power Monitorの通信機能でホストの名前解決にJP1/Baseのjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用するかどうかの設定

Windows

(a)　"JP1PW_USE_JP1HOSTS"="{yes|no}"

JP1/Power Monitorの通信機能でホストのアドレス解決にJP1/Baseのjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用するかどうかを指定します。

指定できる値

yes

JP1/Baseのjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用します。

JP1/Power Monitor 10-00以降の新規インストール時には，デフォルトで「yes」が設定されます。

no

JP1/Baseのjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用しません（JP1/Power Monitor 10-00より前のバージョンと同じ動作です）。

JP1/Power Monitor 10-00より前のバージョンから10-00以降へのバージョンアップインストール時には，デフォルトで「no」が設定されます。

省略時のデフォルト値

no

推奨値

yes

設定が有効になるタイミング

JP1/Base Control Serviceサービス，JP1/PW Manager Serviceサービス，および［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウの起動時。

パラメーターの適用範囲

次の機能のアドレス解決，またはIPv6通信の使用に影響します。

他ホスト監視

［エージェントホストの設定］ダイアログボックス

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置およびSNMPカードに対するJP1/Power Monitorマネージャーからの電源制御要求

AMTによる電源制御

jpw_set_upsparmコマンド

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置およびPowerChute Network Shutdownを使用した自ホスト電源制御

次の機能には影響しません。

JP1/Baseのイベントサービスの設定に依存する機能

JP1/PWマネージャー・エージェント間の通信

常にjp1hosts2（jp1hosts）情報を使用しない機能

Wake on LANによる起動

JP1/ServerConductor連携

UPS制御ソフトウェアとUPS間の通信

補足事項

IPv6環境を使用する場合は，「yes」を設定してください。「no」を設定した場合，IPv6環境は使用できません。

付録F　各バージョンの変更点

各バージョンでの変更点を示します。

付録F.1　11-00の変更内容

JP1/Baseバージョン11-00に対応した。

Windows版の資料採取ツールに，論理ホスト名，出力先フォルダ名を指定できるオプションを追加した。これに伴い，資料採取ツールの編集を不要とした。また，JP1/Baseの資料採取ツール（jbs_log.bat）を同時に実行できるようにした。

UNIX版の資料採取ツールをjpw_log.shに変更し，論理ホスト名，構成定義ファイル名を指定できるオプションを追加した。これに伴い，資料採取ツールの編集を不要とした。また，JP1/Baseの資料採取ツール（jbs_log.sh）を同時に実行できるようにした。

Windows版で，新規インストール直後の状態で自ホストのシャットダウン／再起動運用ができるように初期設定を変更した。

jpw_killall.clusterコマンドに指定できる論理ホスト名の文字数を拡張した。

Windows版の次のメッセージを追加した。

KAVP13001〜KAVP13002

Windows版の次のメッセージを変更した。

KAVP11514-E，KAVP11943-E，KAVP12155-I

UNIX版の次のメッセージを追加した。

KAVP1501〜KAVP1502

付録F.2　10-11の変更内容

シュナイダーエレクトリック社製無停電電源装置とPowerChute Network Shutdownを使用した自ホストの電源オン・オフに対応した（Windows版，HP-UX(IPF)版およびLinux版）。

Hitachi Compute Systems Managerとの連携をサポートした（Windows版）。

文字コードUTF-8に対応した（HP-UX(IPF)版およびAIX版）

Windows版の次のメッセージを追加した。

KAVP12901〜KAVP12907，KAVP12910〜KAVP12917

Windows版の次のメッセージを変更した。

KAVP12802-E，KAVP12803-E，KAVP12805-E

UNIX版の次のメッセージを追加した。

KAVP1400，KAVP1410〜KAVP1415，KAVP1420〜KAVP1426，KAVP1428〜KAVP1431

UNIX版の次のメッセージを変更した。

KAVP1030-W，KAVP1031-W

付録F.3　10-10の変更内容

次の適用OSを追加した。

Linux 5（x86），Linux 5（x64）

付録F.4　10-00の変更内容

JP1/Baseバージョン10-00に対応した。

IPv6アドレスでの通信をサポートした（Windowsホスト限定）。

Windowsのマネージャーホストから，AMTおよびWake On LAN機能を装備したエージェントホストの電源オン・オフができるようにした。

JP1/ServerConductorバージョン7およびJP1/ServerConductor/Server Manager バージョン8との連携をサポート対象から外した。

次の適用OSを追加した。

Linux 6（x86），Linux 6（x64）

JP1/NQSEXECおよびJP1/Network Printing Systemとの連携をサポート対象から外した。

付録F.5　09-00の変更内容

JP1/Baseバージョン09-00に対応した。

System Managerとの連携をサポート対象から外した。

ServerConductorバージョン6との連携をサポート対象から外した。

付録G　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録G.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 11 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-A01）

JP1 Version 11 ジョブ管理 基本ガイド（ジョブスケジューラー編）（3021-3-B11）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3021-3-B12）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3021-3-B13）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3021-3-B14）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド（3021-3-B15）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3021-3-B16）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3021-3-B17）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3021-3-B18）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス（3021-3-B19）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3021-3-B20）

JP1 Version 11 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ（3021-3-B21）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 11 JP1/File Transmission Server/FTP（Windows(R)用）（3021-3-B36）

JP1 Version 11 JP1/SNMP System Observer（3021-3-A77）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM Client(UNIX(R)用)（3020-3-S85）

JP1 Version 9 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 設計・構築ガイド（3020-3-T72）

JP1 Version 9 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系　運用ガイド（3020-3-T73）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系　システム管理者ガイド（3020-3-L52）

付録G.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

JP1/PW

JP1/Power Monitor

JP1/AJS3

JP1/AJS3 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent

JP1/AJS3 - Manager

JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager

JP1/AJS3 - View

JP1/Automatic Job Management System 3 - View

JP1/AOM

JP1/Automatic Operation Monitor

JP1/Automatic Operation Monitor - Enterprise Edition

NNM

JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン6〜バージョン8

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン6〜バージョン8

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン6〜バージョン8

HP OpenView NNM

HP Network Node Manager Software バージョン6.1，6.2，6.4

HP Network Node Manager Software Starter Edition バージョン6.1，6.2，6.4

JP1/SSO

JP1/SNMP System Observer

JP1/Cm2/SNMP System Observer※1

JP1/Performance Management/SNMP System Observer※2

JP1/FTP

JP1/File Transmission Server/FTP

HP-UX(IPF)

HP-UX 11i V3.0(IPF)

Linux

CentOS 6（x64）

CentOS 6 (x64)

CentOS 7

CentOS 7

Linux 5（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)

Linux 5（x64）

Red Hat Enterprise Linux 5(R) Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5(R) (AMD/Intel)

Linux 6（x86）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)

Linux 6（x64）

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)

Linux 7

Red Hat Enterprise Linux(R) Server 7

Oracle Linux 6（x64）

Oracle Linux(R) Operating System 6 (x64)

Oracle Linux 7

Oracle Linux(R) Operating System 7

SUSE Linux 12

SUSE Linux(R) Enterprise Server 12

注※1　バージョン10以前の製品です。

注※2　バージョン7以前の製品です。

AIXおよびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

このマニュアルでは，JP1/ServerConductorの各製品を次のように表記しています。

表記

製品名

JP1/ServerConductor

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager バージョン9

JP1/ServerConductor/Agent

JP1/ServerConductor/Agent バージョン9

JP1/ServerConductor/Advanced Agent

JP1/ServerConductor/Advanced Agent バージョン9

このマニュアルで「System Manager」または「ServerConductor」と表記されている個所は，JP1/ServerConductorと読み替えてください。

このマニュアルでは，会社名を次のように表記しています。

会社名

このマニュアルでの表記

シュナイダーエレクトリック株式会社

(旧 株式会社エーピーシー・ジャパン)

シュナイダーエレクトリック社

山洋電気株式会社

山洋電気社

オムロン株式会社

オムロン社

付録G.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

AMT

Active Management Technology

API

Application Programming Interface

DNS

Domain Name System

FQDN

Fully Qualified Domain Name

GUI

Graphical User Interface

IPF

Itanium(R) Processor Family

LAN

Local Area Network

OS

Operating System

SVP

Service Processor

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UAC

User Account Control

VM

Virtual Machine

WAN

Wide Area Network

WOL

Wake On LAN

付録G.4　マニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号

意味

［　］

メニュー項目，ウィンドウ，ダイアログボックス，およびダイアログボックスのボタンなどを示す。

（例）

［アイコン］−［ファイル名を指定して実行］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［アイコン］を選んで，プルダウンメニューの［ファイル名を指定して実行］を選択することを示す。

付録G.5　数式で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を，次の表に示します。

記号

意味

*

乗算記号を示す。

/

除算記号を示す。

付録G.6　図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

付録G.7　Windows版JP1/Power Monitorのデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/Power Monitorのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1PowerMonitor

また，このマニュアルでは，Windows版JP1/Power Monitor，JP1/Baseのインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名

インストール先フォルダの表記

デフォルトインストール先フォルダ※1

JP1/Power Monitor

JP1PWパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1PowerMonitor

JP1/Base

JP1Baseパス

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1Base

注※1　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。

(例)

JP1/Power Monitorの Readme.txt ファイルのフルパス表記は，マニュアル上では以下のようになります。

JP1PWパス¥Readme.txt

デフォルトインストール先の場合，実際には

システムドライブ:¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1PowerMonitor¥Readme.txt

となります。

付録G.8　Windowsの［スタート］メニューについて

Windows Server 2012を使用している場合，［スタート］メニューから実行する操作は，［スタート］画面を右クリックして［すべてのアプリ］を開いて実行してください。

付録G.9　このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，次のどちらかを指します。

UACが有効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）

UACが無効な場合

Administratorユーザー（ビルトインAdministratorアカウント）またはAdministratorsグループに属するユーザー

Administratorsグループに属するユーザーの場合は，管理者特権で起動したコマンドプロンプト※からコマンドを実行してください。

注※

コマンドプロンプトを管理者特権で起動するには，［スタート］−［すべてのプログラム］−［アクセサリ］−［コマンド プロンプト］を右クリックして，［管理者として実行］を選択してください。管理者特権で起動したコマンドプロンプトのタイトルバーには，「管理者: コマンド プロンプト」と表示されます。

ローカルPC に対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

付録G.10　IPv4アドレスおよびIPv6アドレスについて

このマニュアルで表記している「IPv4アドレス」および「IPv6アドレス」は，次の形式を示します。

(1)　IPv4アドレスの形式

数値.数値.数値.数値の形式で記述してください

数値は0〜255の範囲の10進数で指定してください

(2)　IPv6アドレスの形式

数値:数値:数値:数値:数値:数値:数値:数値の形式で記述してください

数値は0000〜ffffの範囲の16進数値で指定してください

数値が0から始まる場合，先頭の0は省略できます

（例） 0123 → 123，0012 → 12

0000の場合0と記述します

（例） 1234:0000:5678:0000:9abc:0000:1234:0000 → 1234:0:5678:0:9abc:0:1234:0

一つ以上の0000が連続する場合，1回だけ「::」で省略できます

注意事項

次に示すアドレス指定は，無効になります。

IPv4互換アドレス（::1と::0以外の上位96bitが0のアドレス）

IPv4射影アドレス（上位80bitが0かつ上位から81bitから96bitの16bitが1のアドレス）

マルチキャスト形式（上位8bitが1のアドレス）

ブランケット（[]），全省略（::），ネットワークインタフェース（%）およびサブネットマスク（/）

付録G.11　アドレス解決に使用するhosts情報

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSが「yes」の場合，アドレス解決に使用する情報としてhostsファイル以外にjp1hosts情報またはjp1hosts2情報を使用します。jp1hosts情報またはjp1hosts2情報を指定していた場合は，hostsファイルより優先されます。

そのため，jp1hosts情報またはjp1hosts2情報に同じホスト名が設定されている場合，hostsファイルの設定が有効になりません。jp1hosts情報またはjp1hosts2情報の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

環境設定パラメーターJP1PW_USE_JP1HOSTSについては，「付録E　IPv6環境の設定」を参照してください。

付録G.12　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録H　用語解説

（英字）

AMT

ネットワーク上のコンピュータ資産を管理できる機能です。管理機能の一部に，PCを起動および停止する機能があります。

HP OpenView

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

ICMP

Internet Control Massege Protocolの略で，ネットワーク管理におけるエラー通知や通信状態を診断するための上位プロトコルです。

JP1/AJS3

JP1/AJS3は，業務を自動的に運用するためのプログラムです。処理を順序付けて定期的に実行したり，特定の事象が発生したときに処理を開始したりできます。

JP1/AJS3情報定義ファイル

クラスタシステムを利用しているJP1/AJS3と連携する場合に，論理ホスト名を設定するファイルです。

JP1/AOM

ホストの運用を自動化する機能を提供するプログラムです。

JP1/Base

イベントサービス機能を提供するプログラムです。サービスの起動順序を制御したり，JP1イベントを送受信したりできます。また，JP1/Baseは，JP1/IM - Console，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。

JP1/Base Control Serviceサービス

JP1/Baseのサービスの一つです。

JP1/Base Eventサービス

JP1/Baseのサービスの一つです。

JP1/Cm2

ネットワークの構成，性能，および障害を管理するための統合ネットワーク管理プログラムの総称です。

JP1/Power Monitorデーモン

UNIX版JP1/Power Monitorのデーモンの総称です。自ホストを起動・終了する場合に起動する「スケジュール運転デーモン」と，他ホストを起動・終了する場合に起動する「リモート電源連携デーモン」があります。

JP1/PW Agent Serviceサービス

JP1/Power Monitorのサービスの一つです。

JP1/PW Manager Serviceサービス

JP1/Power Monitorのサービスの一つです。

JP1イベント

システム内で何らかの事象が発生した際に，その事象に関してJP1/Baseに通知される情報です。

SNMP

Simple Network Management Protocolの略で，インターネット環境でのネットワーク管理プロトコルです。

UPS

「無停電電源装置」を参照してください。

WOL

ネットワーク経由でほかのPCを起動する機能です。

（ア行）

イベントサーバ

JP1/Baseが提供するイベント登録とイベント取得機能を実現するためのサーバプログラムです。

インポート

運転スケジュール定義ファイルを，WindowsホストのJP1/Power Monitorに設定する機能です。

運休日

ホストを起動・終了するスケジュールが設定できない日のことです。運休日に設定すると，その日に設定したスケジュールは，無効になります。

運転スケジュール定義ファイル

ホストを起動・終了するスケジュールを設定するファイルです。ホストを起動・終了するスケジュールは，パラメーターとしてこのファイルに定義します。

エージェントホスト

他ホストを自動的に起動・終了する場合，ホストの起動・終了を制御されるホストのことです。

エクスポート

Windowsホストのスケジュール情報を，運転スケジュール定義ファイルとしてファイルに出力する機能です。

（カ行）

監視終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

機能制限コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。監視終了の終了条件の成立時，または制限終了開始時刻に，JP1/Power Monitorから呼び出されて実行されるコマンドです。

強制再起動

ホストのOSの状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて，強制的にエージェントホストを再起動することです。エージェントホストがハングアップした場合や，エージェントホストの状態が不明な場合に実行します。

強制終了

強制終了とは，実行中のジョブの処理を中断してホストをシャットダウンする方法です。

強制電源オフ

ホストのOSの状態にかかわらず直接電源制御装置に働きかけて，強制的にエージェントホストの電源をオフすることです。エージェントホストがハングアップした場合や，エージェントホストの状態が不明な場合に実行します。

クラスタシステム

業務実行中の障害によって業務が中断しないように，複数のサーバシステムを準備しておき，業務を実行中のシステム（実行系）で障害が発生したときに待機中のシステム（待機系）に業務を切り替えられるようにしたシステムです。可用性の向上を目的とします。実行系から待機系へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼ばれます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能の意味が含まれることがありますが，このマニュアルで「クラスタシステム」という場合は，系を切り替えて運用する機能だけを指します。

グループ化

マネージャーホストの起動・終了と連動して，複数のエージェントホストを一括して起動・終了するために，グループに登録することです。

計画終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

系切り替えシステム

「クラスタシステム」を参照してください。

構成定義ファイル

JP1/Power Monitorの運用に必要な情報を定義したファイルです。JP1/Power Monitorの運用に必要な情報は，パラメーターとしてこのファイルに定義します。

（サ行）

システムの自動開始

「自動システム開始」を参照してください。

システムの自動終了

「自動システム終了」を参照してください。

自動運転開始時コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。自動運転の開始時（jaomstartコマンド実行時）に，JP1/Power Monitorから呼び出されて実行されるコマンドです。

自動運転ユーザーコマンド

ホストの起動時やホストの終了前などに，ユーザー独自の処理をしたい場合，作成するコマンドです。

自動システム開始

運転スケジュールの次回電源投入時刻をハード機構に予約する機能です。ハード機構による電源投入とカーネルの自動IPLが実行されます。

自動システム終了

運転スケジュールの終了日時（監視終了，制限終了，強制終了）に到達したとき，システム終了処理をして，電源の切断をする機能です。

自動システム終了前コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。ホスト終了時（監視終了，制限終了，強制終了のどれかの終了時）にJP1/Power Monitorから呼び出されて実行されるコマンドです。

終了条件監視コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。監視終了時と制限終了時にJP1/Power Monitorから呼び出されて実行されるコマンドです。

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

制限終了

ジョブの終了などを終了条件として指定し，新たに実行するジョブを抑止してから，すべての終了条件が成立した場合にホストをシャットダウンする方法です。

（タ行）

電源制御装置

無停電電源装置（UPS），無停電電源装置を制御するソフトウェア，および電源オン・オフできる機能を持ったホストを含めた総称です。

電源投入時刻到達時コマンド

自動運転ユーザーコマンドの一つです。スケジュールによるホストの運用時に，電源投入時刻に到達したときにJP1/Power Monitorから呼び出されて実行されるコマンドです。

（ハ行）

パッケージング

JP1/NETM/DMで，パッケージャーを使用して，パッケージを作成することです。パッケージとは，リモートインストールをするソフトウェアの単位です。

ホスト名

TCP/IPを使用した場合にホストを識別するための名称です。UNIXの場合，/etc/hostsに定義します。

（マ行）

マネージャーホスト

他ホストを自動的に起動・終了する場合，ホストの起動・終了を制御するホストのことです。

無停電電源装置

停電が発生したときに，ホストに電力を供給するための装置です。UPSともいいます。

（ラ行）

リモート電源連携エージェント定義ファイル

エージェントホストを制御するために，マネージャーホストで設定するファイルです。必要な情報は，パラメーターとしてこのファイルに定義します。

リモート電源連携機能

他ホストの電源制御や運転状態の収集をする機能です。制御する側のホストをマネージャーホスト，制御される側のホストをエージェントホストと呼びます。

リモート電源連携グループ定義ファイル

エージェントホストをグループ化して起動・終了したい場合にマネージャーホストで設定するファイルです。必要な情報は，パラメーターとしてこのファイルに定義します。

リモート電源連携構成定義ファイル

他ホストを起動・終了する場合に，マネージャーホストとエージェントホストで必要な情報を定義するファイルです。必要な情報は，パラメーターとしてこのファイルに定義します。

索引

記号

/usr/lib/jp1_aom/aomhost_def[1]

/usr/lib/jp1_aom/conf[1]

/usr/lib/jp1_aom/log/startup[1]、[2]

/usr/lib/jp1_aom/rpw/agt_def[1]

/usr/lib/jp1_aom/rpw/grp_def[1]

/usr/lib/jp1_aom/rpw/no_stop[1]

/usr/lib/jp1_aom/rpw/rpw_conf[1]

/usr/lib/jp1_aom/startup[1]

数字

09-00の変更内容[1]

10-00の変更内容[1]

10-10の変更内容[1]

10-11の変更内容[1]

11-00の変更内容[1]

A

active[1]

address[1]

agtdb[1]

agtdef[1]

AIXの場合のアンインストール手順[1]

AIXの場合のインストール手順[1]

ajs_host_name[1]

alt_shutdownコマンド[1]

AMT[1]

aom_start_rc[1]

aompwcon[1]

aomschbk[1]

aomschrs[1]

APC PowerChute Network Shutdown用電源制御サンプルスクリプト[1]

APC PowerChute Plus用電源制御サンプルスクリプト[1]

APC連携ログファイル（PowerChute Network Shutdown用）[1]、[2]

C

channel[1]

collect_log[1]

control[1]

ctrl_cmd[1]

D

delay[1]

F

FAQ[1]、[2]

G

group[1]

H

Hitachi PP Installerの使い方[1]

HP OpenView[1]

HP OpenView NNM[1]

HP OpenViewと連携[1]

HP OpenViewと連携する場合のセットアップ[1]

HP OpenViewと連携する場合の操作[1]

I

ICMP[1]

interval[1]

IP Map[1]

J

jaomajs2confset[1]

jaomajs2status[1]

jaomajs2stop[1]

jaombkdef[1]

jaomchang[1]

jaomchecc[1]

jaomchecs[1]

jaomdelagt[1]

jaomlgrpwstart[1]

jaomlgrpwstop[1]

jaomovsd[1]、[2]

jaomovsdコマンド[1]

jaomovsupコマンド[1]

jaompwagt[1]

jaompwgrp[1]

jaomrpwd[1]

jaomrsdef[1]

jaomschd[1]

jaomshowi[1]

jaomshows[1]

jaomstart[1]

jaomstop[1]

JP1_HOSTNAME[1]

JP1/AJS3[1]、[2]

JP1/AJS3が組み込まれたホストから，別のホストを起動・終了する[1]

JP1/AJS3が組み込まれたホストを終了する[1]

JP1/AJS3情報定義ファイル[1]、[2]、[3]

JP1/AJS3と連携する場合のシステム構成[1]

JP1/AJS3連携時の終了処理[1]

JP1/AOM[1]

JP1/Base[1]

JP1/Base Control Serviceサービス[1]、[2]、[3]

JP1/Base Eventサービス[1]、[2]

JP1/Cm2[1]

JP1/Cm2/NNM[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewとの連携[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合に使用されるオブジェクトの選択名[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の概要[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合のセットアップ[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の前提条件[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewと連携する場合の操作[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewのエージェント側のセットアップ[1]

JP1/Cm2またはHP OpenViewのマネージャー側のセットアップ[1]

JP1/Cm2またはHP OpenView連携機能で使用されるオブジェクトの形式[1]

JP1/FTP[1]

JP1/NETM/DM[1]

JP1/Power Monitorが出力するトレースログ[1]

JP1/Power Monitorコマンドディレクトリ[1]

JP1/Power Monitorディレクトリ[1]

JP1/Power Monitorデーモン[1]、[2]

JP1/Power Monitorデーモン起動時ログファイル[1]、[2]

JP1/Power Monitorの概要[1]

JP1/Power Monitorの機能[1]

JP1/Power Monitorのセットアップをする〔Windows〕[1]

JP1/Power Monitorの特長[1]

JP1/Power Monitor保守用ログ[1]、[2]、[3]

JP1/Power Monitor保守用ログファイル[1]

JP1/Power Monitorをインストールする〔UNIX〕[1]

JP1/Power Monitorをインストールする〔Windows〕[1]

JP1/PW Agent Serviceサービス[1]

JP1/PW Manager Serviceサービス[1]、[2]

jp1bshasetup.exe[1]

jp1pw_setup_cluster[1]、[2]

jp1pwhasetup.exe[1]

JP1イベント[1]、[2]

JP1イベント一覧[1]

JP1イベントの属性[1]

jpw_def_set[1]

jpw_killall.cluster[1]

jpw_rpw_status[1]

jpw_start.cluster[1]

jpw_stop.cluster[1]

jpwconfigset[1]

jpwenvset[1]

jpwupskindset[1]

L

Linuxの場合のアンインストール手順[1]

Linuxの場合のインストール手順[1]

log_size[1]

M

machine[1]

manager[1]

monitor_rc[1]

N

number[1]

O

ovwコマンド[1]

P

password[1]

powendar[1]

power_on_idle_time[1]

power_on_time_rc[1]

pwajs2stp_grp[1]

pwajs2stp_grpコマンドエラーログファイル[1]、[2]

pwajs2stp_grpコマンドのサンプルスクリプト[1]

pwajs2stp_grpコマンドの設定[1]

pwoff_wait[1]

pwon_comコマンド[1]

pwon_wait[1]

pwread_comコマンド[1]

R

rc_cancel_time[1]

restrict_ajs_exec_job[1]

restrict_exec_job[1]

restrict_input_queue[1]

restrict_output_queue[1]

restrict_rc[1]

retry[1]

S

schedule_file[1]

shutdown_time[1]

SNMP[1]

snmp_com[1]

SNMPトラップ[1]

srvceagt[1]

srvcemgr[1]

StopCommand=[1]

system_terminate_rc[1]

T

term_interval_time[1]

timeout[1]、[2]

type[1]、[2]

U

UNIXホストの終了方法の関係[1]

UNIXホストの設定例[1]

UPS[1]

W

Windows版とUNIX版の機能差異[1]

Windowsホストの設定例[1]

WOL[1]

あ

アンインストール〔UNIX〕[1]

アンインストール〔Windows〕[1]

い

イベントサーバ[1]

インストール（UNIXホスト）[1]

インストール（Windowsホスト）[1]

インポート[1]、[2]

う

ウィンドウとダイアログボックス（Windowsホスト）[1]

ウィンドウとダイアログボックスの一覧[1]

ウィンドウとダイアログボックスの遷移図[1]

運休日[1]、[2]

［運休日設定］ダイアログボックス[1]

運休日を設定する[1]

運転スケジュール定義ファイル[1]、[2]、[3]

え

エージェント定義ファイル[1]

エージェントホスト[1]、[2]

エージェントホストで起動させておくサービスまたはデーモン[1]

エージェントホストでの設定〔UNIX〕[1]

エージェントホストでの設定〔Windows〕[1]

エージェントホストに対する終了処理を抑止する[1]

エージェントホストのJP1/Power Monitorを制御してホストを終了する[1]

エージェントホストの情報を収集する[1]

エージェントホストの情報を表示するときの注意事項[1]

エージェントホストの情報をマネージャーホストに表示する[1]

［エージェントホストの設定］ダイアログボックス[1]

エージェントホストの設定例[1]

エージェントホストの設定例（UNIXホスト）[1]

エージェントホストの設定例（Windowsホスト）[1]

エージェントホストを起動する〔UNIX〕[1]

エージェントホストを起動する〔Windows〕[1]

エージェントホストを起動・終了するときの注意事項[1]

エージェントホストを強制電源オフまたは強制再起動する[1]、[2]

エージェントホストをグループ化する[1]、[2]

エージェントホストをグループ化するときの注意事項[1]、[2]

エージェントホストをグループに登録する[1]、[2]

エージェントホストを終了する〔UNIX〕[1]

エージェントホストを終了する〔Windows〕[1]

エクスポート[1]、[2]

お

オプションの定義[1]

か

拡張属性[1]

各バージョンの変更点[1]

［カレンダー設定］ダイアログボックス[1]

［カレンダーの週間情報］ダイアログボックス[1]

［環境設定］ダイアログボックス[1]

環境変数LANG[1]

環境変数PATH[1]

環境変数を設定する[1]

監視終了[1]、[2]

［監視ホストの詳細］ダイアログボックス[1]

き

起動順序定義ファイル[1]、[2]

起動・終了するときにユーザー独自の処理を実行できます[1]

機能制限コマンド[1]、[2]

基本属性[1]

強制再起動[1]、[2]、[3]

強制終了[1]

強制終了〔UNIX〕[1]

強制終了〔Windows〕[1]

強制電源オフ[1]、[2]、[3]

共通情報[1]

共通定義情報の設定[1]、[2]

共通メッセージログ[1]、[2]

共有ディスクへの共有ファイルの作成[1]、[2]

く

クラスタ運用時の注意事項[1]

クラスタ運用の概要[1]

クラスタ運用の環境設定（UNIXホスト）[1]

クラスタ運用の環境設定（Windowsホスト）[1]

クラスタ運用の前提[1]

クラスタシステム[1]、[2]

クラスタシステムで運用する場合のセットアップ[1]

クラスタシステムでエージェントホストの電源を制御する[1]

クラスタシステムでエージェントホストを起動・終了する[1]

クラスタシステムでの運用[1]

クラスタソフト[1]

クラスタソフトへの登録[1]、[2]

グループ化[1]、[2]

グループ化してホストを起動する流れ[1]

グループ化してホストを終了する流れ（UNIXの場合）[1]

グループ化してホストを終了する流れ（Windowsの場合）[1]

グループ化定義ファイル[1]

グループの設定例[1]

け

計画終了[1]、[2]

系切り替えシステム[1]

こ

構成定義ファイル[1]、[2]、[3]

構成定義ファイルのサンプル[1]

構成定義ファイルを設定する[1]

コマンド[1]

コマンド一覧[1]

コマンドの記述形式[1]

コマンドの説明で使用する記号[1]

コマンドの説明で使用する文法規則[1]

固有情報[1]

さ

サービスの登録[1]

し

次回電源投入時刻を随時設定できる電源制御装置[1]

次回電源投入時刻をホスト終了時に設定できる電源制御装置[1]

次回電源投入余裕時間[1]

［時刻設定］ダイアログボックス[1]

システム管理者の方へ[1]

システム構成[1]

システムディレクトリ[1]

システムの自動開始[1]

システムの自動終了[1]

自動運転開始時コマンド[1]、[2]

自動運転ユーザーコマンド[1]、[2]、[3]、[4]

自動運転ユーザーコマンド使用上の注意[1]

自動運転ユーザーコマンドを作成する[1]

自動起動用シェルスクリプトファイル[1]

自動起動用シェルスクリプトファイルのサンプル[1]

自動システム開始[1]

自動システム終了[1]

自動システム終了前コマンド[1]、[2]

自動システム終了前コマンド使用上の注意[1]

自ホストの電源を制御する際の注意事項[1]

自ホストの電源を制御する操作（UNIXホスト）[1]

自ホストの電源を制御する操作（Windowsホスト）[1]

自ホストを起動・終了する場合のシステム構成[1]

自ホストを起動・終了する場合の設定例[1]

シャットダウン後の処理[1]、[2]

シャットダウン時実行ファイル[1]

終了条件監視コマンド[1]、[2]

障害調査資料退避シェルスクリプトのサンプルスクリプト[1]

障害発生時の処理の流れ[1]

ジョブ[1]

ジョブネット[1]

［ジョブネット監視ホストの詳細］ダイアログボックス[1]

資料の採取方法[1]、[2]

シンボル[1]

シンボルの作成（指定ホストの場合）[1]

シンボルの作成（すべてのホストの場合）[1]

シンボルの初期化[1]

す

スケジュール運転デーモン[1]、[2]

スケジュール情報を一時的に変更する[1]

スケジュール情報を回復する[1]

スケジュール情報を確認する[1]、[2]

スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する〔UNIX〕[1]

スケジュール情報を設定してホストを起動・終了する〔Windows〕[1]

スケジュール情報を設定する[1]

スケジュール情報を退避する[1]

スケジュール情報をチェックする[1]

スケジュール情報を配布する[1]

スケジュール定義ファイル[1]

ステータス[1]

ステータス・イベントブラウザーを使った監視[1]

せ

制限終了[1]、[2]

性能と見積もり[1]

セットアップ（UNIXホスト）[1]

セットアップ（Windowsホスト）[1]

前提OS[1]

前提ソフトウェア〔UNIX〕[1]、[2]

前提ソフトウェア〔Windows〕[1]、[2]

前提ハードウェアとソフトウェア〔UNIX〕[1]、[2]

前提ハードウェアとソフトウェア〔Windows〕[1]、[2]

そ

操作できるエージェントホストの数[1]

送信元IPアドレス[1]

外付け電源制御装置制御コマンドのサンプルファイル（HP-UX，AIX，APC共通）[1]

外付け電源制御装置制御コマンドのサンプルファイル（HP-UX，AIX用）[1]

た

他ホストの電源を制御する操作（Windowsホスト）[1]

他ホストを起動・終了する場合のシステム構成[1]

他ホストを起動・終了する場合の設定例[1]

つ

追加フィールド[1]

て

定義ファイル回復ログファイル[1]、[2]

定義ファイル退避ログファイル[1]、[2]

停電があった場合[1]、[2]、[3]、[4]

デーモンとサービスを自動起動・自動停止に設定する[1]

デーモンを自動起動・自動停止に設定する[1]

［電源オフの詳細設定］ダイアログボックス[1]

電源制御装置[1]、[2]

［電源制御装置の設定］ダイアログボックス[1]

電源制御装置の設定方法〔UNIX〕[1]

電源制御装置の設定方法〔Windows〕[1]、[2]

電源制御装置を制御するコマンド〔UNIX〕[1]、[2]

電源制御装置を制御するコマンド〔Windows〕[1]、[2]

電源制御装置を直接制御してホストを起動・終了する[1]

電源制御装置を使わない運用[1]

電源制御装置を使わない場合のシステム構成[1]

電源制御装置〔UNIX〕[1]

電源制御装置〔Windows〕[1]、[2]、[3]、[4]、[5]

電源投入時刻到達時コマンド[1]、[2]

と

統合トレースログ[1]、[2]

統合トレースログファイル[1]、[2]

動作を確認する〔UNIX〕[1]

動作を確認する〔Windows〕[1]

トラブルシューティング（UNIXホスト）[1]

トラブルシューティング（Windowsホスト）[1]

トラブル発生時に採取が必要な資料[1]、[2]

トラブルへの対処方法[1]、[2]

に

日次構成定義ファイル[1]、[2]

ね

ネットワーク性能[1]

［年間カレンダー設定］ダイアログボックス[1]

年単位でスケジュールを設定する[1]

年単位で設定する場合[1]、[2]

の

ノードサブマップ[1]、[2]

は

パッケージング[1]

ひ

引数の定義[1]

日付と時刻を設定する[1]

標準構成定義ファイル[1]

ふ

ファイル一覧（UNIXホスト）[1]

ファイル一覧（Windowsホスト）[1]

ファイルを回復する[1]

ファイルを退避する[1]

ファイルを配布する[1]

プロセス一覧（UNIXの場合）[1]

プロセス一覧（Windowsの場合）[1]

へ

変更点[1]

ほ

ホストの終了処理を直ちに実行する[1]、[2]

ホストの情報を表示する[1]

ホスト名[1]

ま

［マネージャーの設定］ダイアログボックス[1]

マネージャーホスト[1]、[2]

マネージャーホストで起動させておくサービスまたはデーモン[1]

マネージャーホストでの設定[1]

マネージャーホストでの設定〔Windows〕[1]

マネージャーホストの設定例[1]

［マネージャー−リモート電源連携］ウィンドウ[1]

む

無停電電源装置[1]

め

メッセージ[1]

メッセージ一覧[1]

メッセージカタログディレクトリ[1]

メッセージカタログファイル[1]

メッセージの記載形式[1]

メッセージの形式[1]

メッセージの言語種別[1]

メッセージの出力形式[1]

ゆ

ユーザーが作成するファイル[1]

ユーザーが参照するファイル[1]

ユーザーが変更するファイル[1]

よ

用語解説[1]

り

リソース[1]

［リモート電源マネージャー 論理ホスト名］[1]

リモート電源連携エージェント定義ファイル[1]、[2]、[3]

リモート電源連携エージェントデータベースファイル[1]

リモート電源連携機能[1]

リモート電源連携グループ定義ファイル[1]、[2]、[3]

リモート電源連携構成定義ファイル[1]、[2]、[3]

リモート電源連携サンプルスクリプト[1]

リモート電源連携停止処理抑止ファイル[1]、[2]

リモート電源連携デーモン[1]、[2]

リモート電源連携ログファイル[1]、[2]、[3]

れ

［連動ホストの設定］ダイアログボックス[1]

ろ

ローカルホスト状態情報ファイル[1]

ログ情報の種類[1]、[2]

ログファイル・フォルダ一覧（UNIXの場合）[1]

論理ホスト上のJP1/Power Monitor保守用ログ[1]

論理ホスト上のJP1/Power Monitor保守用ログファイル[1]

論理ホストの削除[1]、[2]